 Usuario manifiesta que en el sector de su residencia ubicada en la carrera 12 # 1 - 56, se encuentra un tubo del alcantarillado partido y esta ocasionando malos. 
Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada a fin de verificar y diagnosticar el problema y dar pronta solución.  En visita técnica se encontró un manjol tapado y rebosado y un tramo de 4 metros de tubo partido que ocasionaba el taponamiento del alcantarillado, por lo se procedió al mantenimiento del manjol sondeando con varilla y al cambio de tubería haciendo un empalme de 4M. de tubería dando solución al problema