-- MySQL dump 10.13  Distrib 5.5.52, for Linux (x86_64)
--
-- Host: localhost    Database: antsoftw_banco_operativo
-- ------------------------------------------------------
-- Server version	5.5.52-cll

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;

--
-- Table structure for table `abastecimiento`
--

DROP TABLE IF EXISTS `abastecimiento`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `abastecimiento` (
  `ab_numero` int(9) NOT NULL DEFAULT '0',
  `ab_codsis` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '',
  `ab_detsis` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '',
  `ab_fecini` date NOT NULL DEFAULT '0000-00-00',
  `ab_horini` time NOT NULL DEFAULT '00:00:00',
  `ab_fecfin` date NOT NULL DEFAULT '0000-00-00',
  `ab_horfin` time NOT NULL DEFAULT '00:00:00',
  `ab_lectura` double(12,3) DEFAULT NULL,
  `ab_observa` text,
  `ab_fecreg` date NOT NULL,
  `ab_horreg` time NOT NULL,
  `ab_usuario` varchar(20) NOT NULL,
  `ab_tipofte` varchar(20) NOT NULL,
  `ab_usures` int(9) NOT NULL,
  `ab_volres` int(9) NOT NULL,
  `ab_usunres` int(9) NOT NULL,
  `ab_volnres` int(9) NOT NULL,
  `ab_valorm3` double(15,2) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`ab_numero`),
  KEY `ab_codsis` (`ab_codsis`),
  KEY `ab_detsis` (`ab_detsis`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `abastecimiento`
--

LOCK TABLES `abastecimiento` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `abastecimiento` DISABLE KEYS */;
/*!40000 ALTER TABLE `abastecimiento` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `accesos`
--

DROP TABLE IF EXISTS `accesos`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `accesos` (
  `ap_codpro` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `ap_nombre` char(40) NOT NULL DEFAULT '',
  `ap_nivelp` char(1) NOT NULL DEFAULT '',
  PRIMARY KEY (`ap_codpro`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `accesos`
--

LOCK TABLES `accesos` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `accesos` DISABLE KEYS */;
/*!40000 ALTER TABLE `accesos` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `actividad`
--

DROP TABLE IF EXISTS `actividad`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `actividad` (
  `ac_codact` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `ac_descri` char(60) NOT NULL,
  `ac_tiempo` float(3,2) NOT NULL DEFAULT '0.00',
  `ac_nroeje` int(2) NOT NULL DEFAULT '0',
  PRIMARY KEY (`ac_codact`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `actividad`
--

LOCK TABLES `actividad` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `actividad` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `actividad` (`ac_codact`, `ac_descri`, `ac_tiempo`, `ac_nroeje`) VALUES (1,'ACUEDUCTO-CAMBIO DE VENTOSA',1.00,1),(2,'ACUEDUCTO-INSTALACION DOMICILIARIAS',1.00,1),(3,'ACUEDUCTO-INSTALACION MICROMEDIDORES',1.00,1),(4,'ACUEDUCTO-LAVADA DE PLANTA DE TRATAMIENTO',1.00,1),(5,'ACUEDUCTO-LAVADA DE RED DE CONDUCCION',1.00,1),(6,'ACUEDUCTO-LAVADO DE DESAIRADORES',1.00,1),(7,'ACUEDUCTO-LAVADO DE POZOS PROFUNDOS',1.00,1),(8,'ACUEDUCTO-LAVADO Y DESAIRADO RED ADUCCION',1.00,1),(9,'ACUEDUCTO-LECTURA DE MACROS',1.00,1),(10,'ACUEDUCTO-MANTENIMIENTO ESTACIONES DE MACROS',1.00,1),(11,'ACUEDUCTO-MANTENIMIENTO MACRO POZOS',1.00,1),(12,'ACUEDUCTO-MANTENIMIENTO RED DE ADUCCION',1.00,1),(13,'ACUEDUCTO-MANTENIMIENTO TABLERO POZOS',1.00,1),(14,'ACUEDUCTO-REPARACION DE FUGA DOMICILIARIA',1.00,1),(15,'ACUEDUCTO-REPARACION DE FUGA RED MENOR',1.00,1),(16,'ACUEDUCTO-REPOSICION DE MEDIDOR',1.00,1),(17,'ACUEDUCTO-REVISION CONSUMOS ALTOS',1.00,1),(18,'ACUEDUCTO-REVISION INTRADOMICILIARIA',1.00,1),(19,'ACUEDUCTO-REVISION MICROMEDIDORES',1.00,1),(40,'ALCANTARILLADO-CAMBIO TUBERIA ALCANTARILLADO',1.00,1),(41,'ALCANTARILLADO-DESTAPONAMIENTO RED  DOMICILIARIO',1.00,1),(42,'ALCANTARILLADO-DESTAPONAMIENTO RED PRINCIPAL',1.00,1),(43,'ALCANTARILLADO-LAVADO RED PRINCIPAL',1.00,1),(50,'ASEO-BARRIDO Y LIMPIEZA',1.00,1),(51,'ASEO-BRIGADAS DE ASEO LOCALIDAD',1.00,1),(52,'ASEO-BRIGADAS ESPECIALES ESCENARIOS DEPORTIVOS',1.00,1),(53,'ASEO-PODA DE ZONAS VERDES',1.00,1),(54,'ASEO-RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS',1.00,1),(20,'SUSPENSION O CORTE',1.00,2),(55,'DISPONIBILIDAD DE SERVICIO',1.00,1),(44,'ALCANTARILLADO - REVISION TECNICA',1.00,1),(21,'ACUEDUCTO - REVISION DISPONIBILIDAD SERV',1.00,1),(56,'ACUEDUCTO-INSTALACION DE CHEQUES',1.00,1),(57,'TRASLADO DE ACOMETIDA',1.00,1),(58,'REPARACION DE TAPA POZO DE INSPECCION',1.00,1),(59,'REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO',1.00,1),(60,'UBICACION DEL MEDIDOR',1.00,1),(63,'INSTALACION DE TUBERIA PARA ACUEDUCTO',9.99,0),(62,'INSTALACION  TUBERIA  PARA ACUEDUCTO',9.99,1),(64,'ASEO',9.99,0),(65,'Acueducto Reconexion',1.00,1),(66,'fuga de agua potable acomt domic acueduc',1.00,1);
/*!40000 ALTER TABLE `actividad` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `actmetraje`
--

DROP TABLE IF EXISTS `actmetraje`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `actmetraje` (
  `am_codres` char(2) NOT NULL,
  `am_descri` char(40) DEFAULT NULL,
  `am_valor` float(9,2) NOT NULL DEFAULT '0.00',
  PRIMARY KEY (`am_codres`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `actmetraje`
--

LOCK TABLES `actmetraje` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `actmetraje` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `actmetraje` (`am_codres`, `am_descri`, `am_valor`) VALUES ('1','EXCAVACION EN M3',15899.00),('2','RELLENO DE MATERIAL DE SITIO EN M3',10753.00),('3','RELLENO DE MATERIAL IMPORTADO EN M3',53870.00),('4','DEMOLICION DE ANDEN EN CONCRETO E=10',7050.00),('5','DEMOLICION DE LOZA E=20',16107.00),('6','ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI',25350.00),('7','LOZA DE PAVIMENTO E=15',60673.00),('8','RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y DISPOSICIO',17398.00),('9','CORTADORA CON DISCO',8097.00);
/*!40000 ALTER TABLE `actmetraje` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `area`
--

DROP TABLE IF EXISTS `area`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `area` (
  `ar_codare` int(3) NOT NULL DEFAULT '0',
  `ar_descri` char(40) NOT NULL DEFAULT '',
  PRIMARY KEY (`ar_codare`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `area`
--

LOCK TABLES `area` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `area` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `area` (`ar_codare`, `ar_descri`) VALUES (1,'Division Tecnica Operativa'),(2,'Division Operativa Alcantarillado'),(3,'Division Operativa Aseo'),(4,'Acueducto Cortes y Suspensiones'),(5,'Comercial');
/*!40000 ALTER TABLE `area` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `arepre`
--

DROP TABLE IF EXISTS `arepre`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `arepre` (
  `ap_codare` int(4) NOT NULL,
  `ap_descri` char(40) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`ap_codare`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `arepre`
--

LOCK TABLES `arepre` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `arepre` DISABLE KEYS */;
/*!40000 ALTER TABLE `arepre` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `barrio`
--

DROP TABLE IF EXISTS `barrio`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `barrio` (
  `ba_codbar` int(4) NOT NULL,
  `ba_descri` char(40) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`ba_codbar`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `barrio`
--

LOCK TABLES `barrio` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `barrio` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `barrio` (`ba_codbar`, `ba_descri`) VALUES (1,'10 DE JULIO'),(2,'12 DE OCTUBRE'),(3,'2 DE FEBRERO'),(4,'20 DE ENERO'),(5,'3 DE DICIEMBRE'),(6,'BENITO BARROS'),(7,'CHAPINERO'),(8,'CLUB DE LEONES'),(9,'EL BANQUITO'),(10,'EL CANAL'),(11,'EL CARMEN'),(12,'EL CENTRO'),(13,'EL CESAR'),(14,'EL HUERTO'),(15,'EL PROGRESO'),(16,'GORE'),(17,'LA CANDELARIA'),(18,'LA ESMERALDA'),(19,'LA ESPERANZA'),(20,'LA FERIA'),(21,'LA PADILLA'),(22,'LA PAZ'),(23,'LA PLAYA'),(24,'LA PLEGARIA'),(25,'LAS AMERICAS'),(26,'LAS BRISAS'),(27,'LAS DELICIAS'),(28,'LAS MARIAS'),(29,'LOS OLIVOS'),(30,'MANZANARES 1'),(31,'MANZANARES 2'),(32,'MANZANARES 3'),(33,'MOSCU'),(34,'OSCAR PISCCIOTTI'),(35,'PUEBLO NUEVO'),(36,'SAN FRANCISCO'),(37,'SAN JORGE'),(38,'SAN MARTIN'),(39,'SAN MATERO'),(40,'SANTA ROSA'),(41,'SANTANDER'),(42,'SIM?N BOL?VAR'),(43,'TRINO LUNA'),(44,'VILLA NATALYA');
/*!40000 ALTER TABLE `barrio` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `calidadagua`
--

DROP TABLE IF EXISTS `calidadagua`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `calidadagua` (
  `cag_numero` int(9) NOT NULL,
  `cag_fecini` date DEFAULT NULL,
  `cag_horini` time DEFAULT NULL,
  `cag_fecfin` date DEFAULT NULL,
  `cag_horfin` time DEFAULT NULL,
  `cag_punto` varchar(20) NOT NULL,
  `cag_laboratorio` varchar(10) NOT NULL,
  `cag_tipmue` char(10) NOT NULL,
  `cag_clamue` char(30) NOT NULL,
  `cag_color` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_turbiedad` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_ph` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_clores` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_dureza` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_cloruros` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_alcalinidad` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_coliformes` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_tecnica` char(30) NOT NULL,
  `cag_escher` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_tecnicae` char(30) NOT NULL,
  `cag_irca` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_muestra` varchar(12) NOT NULL,
  `cag_hierro` varchar(15) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`cag_numero`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `calidadagua`
--

LOCK TABLES `calidadagua` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `calidadagua` DISABLE KEYS */;
/*!40000 ALTER TABLE `calidadagua` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `calidadaguaes`
--

DROP TABLE IF EXISTS `calidadaguaes`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `calidadaguaes` (
  `cag_numero` int(9) NOT NULL,
  `cag_fecini` date DEFAULT NULL,
  `cag_horini` time DEFAULT NULL,
  `cag_fecfin` date DEFAULT NULL,
  `cag_horfin` time DEFAULT NULL,
  `cag_punto` varchar(20) NOT NULL,
  `cag_laboratorio` varchar(10) NOT NULL,
  `cag_tipmue` char(10) NOT NULL,
  `cag_clamue` char(30) NOT NULL,
  `cag_residual` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_cot` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_nitritos` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_fluoruros` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_giardia` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_crypsto` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_muestra` varchar(12) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`cag_numero`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `calidadaguaes`
--

LOCK TABLES `calidadaguaes` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `calidadaguaes` DISABLE KEYS */;
/*!40000 ALTER TABLE `calidadaguaes` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `calidadaguafs`
--

DROP TABLE IF EXISTS `calidadaguafs`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `calidadaguafs` (
  `cag_numero` int(9) NOT NULL,
  `cag_fecini` date DEFAULT NULL,
  `cag_horini` time DEFAULT NULL,
  `cag_punto` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_laboratorio` varchar(10) NOT NULL,
  `cag_tipmue` char(10) NOT NULL,
  `cag_ph` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_grados` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_solidos` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_micros` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_turbiedad` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_color` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_coliformes` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_escher` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_dbo` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_dqo` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_od` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_sodio` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_cloruros` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_fluoruros` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_hierro` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_manganeso` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_fenoles` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_amoniaco` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_nitritos` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_nitratos` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_dureza` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_cianuros` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_sulfatos` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_fosforos` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_muestra` varchar(12) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`cag_numero`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `calidadaguafs`
--

LOCK TABLES `calidadaguafs` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `calidadaguafs` DISABLE KEYS */;
/*!40000 ALTER TABLE `calidadaguafs` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `calidadaguafsb`
--

DROP TABLE IF EXISTS `calidadaguafsb`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `calidadaguafsb` (
  `cag_numero` int(9) NOT NULL,
  `cag_fecini` date DEFAULT NULL,
  `cag_horini` time DEFAULT NULL,
  `cag_punto` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_laboratorio` varchar(10) NOT NULL,
  `cag_tipmue` char(10) NOT NULL,
  `cag_ph` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_grados` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_solidos` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_micros` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_turbiedad` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_color` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_coliformes` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_escher` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_dbo` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_dqo` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_od` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_sodio` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_cloruros` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_fluoruros` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_hierro` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_manganeso` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_fenoles` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_amoniaco` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_nitritos` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_nitratos` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_dureza` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_cianuros` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_sulfatos` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_fosforos` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_muestra` varchar(12) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`cag_numero`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `calidadaguafsb`
--

LOCK TABLES `calidadaguafsb` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `calidadaguafsb` DISABLE KEYS */;
/*!40000 ALTER TABLE `calidadaguafsb` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `calidadaguano`
--

DROP TABLE IF EXISTS `calidadaguano`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `calidadaguano` (
  `cag_numero` int(9) NOT NULL,
  `cag_fecini` date DEFAULT NULL,
  `cag_horini` time DEFAULT NULL,
  `cag_fecfin` date DEFAULT NULL,
  `cag_horfin` time DEFAULT NULL,
  `cag_punto` varchar(20) NOT NULL,
  `cag_laboratorio` varchar(10) NOT NULL,
  `cag_tipmue` char(10) NOT NULL,
  `cag_clamue` char(30) NOT NULL,
  `cag_analiz` char(30) NOT NULL,
  `cag_caracter` char(6) NOT NULL,
  `cag_valor` varchar(15) NOT NULL,
  `cag_muestra` varchar(12) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`cag_numero`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `calidadaguano`
--

LOCK TABLES `calidadaguano` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `calidadaguano` DISABLE KEYS */;
/*!40000 ALTER TABLE `calidadaguano` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `caracter`
--

DROP TABLE IF EXISTS `caracter`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `caracter` (
  `cr_codcar` char(6) NOT NULL,
  `cr_descri` char(60) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`cr_codcar`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `caracter`
--

LOCK TABLES `caracter` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `caracter` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `caracter` (`cr_codcar`, `cr_descri`) VALUES ('15','Nitritos NO2 -'),('16','Nitratos NO3 -'),('19','Alcalinidad total CaCO3'),('20','Cloruros Cl-'),('21','Aluminio Al'),('23','Manganeso Mn'),('25','Sulfatos SO4 -2'),('51','Oxigeno Disuelto'),('50','Conductividad'),('28','Residual del coagulante *'),('29','Dureza total CaCO3'),('30','Hierro total Fe'),('31','Giardia Quistes'),('32','Cryptosporidium Ooquistes'),('33','Plaguicidas');
/*!40000 ALTER TABLE `caracter` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `caracterca`
--

DROP TABLE IF EXISTS `caracterca`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `caracterca` (
  `cr_codcar` char(6) NOT NULL,
  `cr_descri` char(60) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`cr_codcar`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `caracterca`
--

LOCK TABLES `caracterca` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `caracterca` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `caracterca` (`cr_codcar`, `cr_descri`) VALUES ('1','Antimonio Sb'),('2','Arsenico As'),('3','Bario Ba'),('4','Cadmio Cd'),('5','Cianuro libre y disociable CN-'),('6','Cobre Cu'),('7','Cromo total Cr'),('8','Mercurio Hg'),('9','Niquel Ni'),('10','Plomo Pb'),('11','Selenio Se'),('12','Trihalometanos totales THMs'),('13','Hidrocarburos arom?ticos HAP'),('14','Carbono org?nico total COT'),('15','Nitritos NO2 -'),('16','Nitratos NO3 -'),('17','Fluoruros F-'),('18','Calcio Ca'),('19','Alcalinidad total CaCO3'),('20','Cloruros Cl-'),('21','Aluminio Al'),('22','Magnesio Mg'),('23','Manganeso Mn'),('24','Molibdeno Mo'),('25','Sulfatos SO4 -2'),('26','Zinc Zn'),('27','Fosfatos PO4 -3'),('28','Residual del coagulante *'),('29','Dureza total CaCO3'),('30','Hierro total Fe'),('31','Giardia Quistes'),('32','Cryptosporidium Ooquistes'),('33','Plaguicidas'),('50','Conductividad'),('51','Oxigeno disuelto');
/*!40000 ALTER TABLE `caracterca` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `cierres`
--

DROP TABLE IF EXISTS `cierres`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `cierres` (
  `ci_suspen` int(9) NOT NULL,
  `ci_numero` int(9) DEFAULT NULL,
  `ci_codsec` int(3) NOT NULL,
  `ci_tipsus` int(3) NOT NULL,
  `ci_fecini` date DEFAULT NULL,
  `ci_horini` time DEFAULT NULL,
  `ci_fecfin` date DEFAULT NULL,
  `ci_horfin` time DEFAULT NULL,
  `ci_tiempo` time NOT NULL DEFAULT '00:00:00',
  PRIMARY KEY (`ci_suspen`),
  KEY `ci_numero` (`ci_numero`),
  KEY `ci_codsec` (`ci_codsec`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `cierres`
--

LOCK TABLES `cierres` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `cierres` DISABLE KEYS */;
/*!40000 ALTER TABLE `cierres` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `ciudad`
--

DROP TABLE IF EXISTS `ciudad`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `ciudad` (
  `ci_codciu` varchar(10) NOT NULL DEFAULT '0',
  `ci_descri` char(40) NOT NULL DEFAULT '',
  PRIMARY KEY (`ci_codciu`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `ciudad`
--

LOCK TABLES `ciudad` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `ciudad` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `ciudad` (`ci_codciu`, `ci_descri`) VALUES ('47245','EL BANCO MAGDALENA');
/*!40000 ALTER TABLE `ciudad` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `clientes`
--

DROP TABLE IF EXISTS `clientes`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `clientes` (
  `cl_codcli` char(12) NOT NULL DEFAULT '',
  `cl_nombre` char(40) NOT NULL DEFAULT '',
  `cl_direcc` char(40) NOT NULL DEFAULT '',
  `cl_repres` char(40) NOT NULL,
  `cl_telefo` char(10) NOT NULL DEFAULT '',
  `cl_porcen` int(2) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`cl_codcli`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `clientes`
--

LOCK TABLES `clientes` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `clientes` DISABLE KEYS */;
/*!40000 ALTER TABLE `clientes` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `compras`
--

DROP TABLE IF EXISTS `compras`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `compras` (
  `co_numero` int(9) NOT NULL,
  `co_codcli` char(12) NOT NULL DEFAULT '',
  `co_fecreg` date DEFAULT NULL,
  `co_horreg` time NOT NULL DEFAULT '00:00:00',
  `co_vlrtot` int(9) DEFAULT NULL,
  `co_vlriva` int(9) DEFAULT NULL,
  `co_apagar` int(9) DEFAULT NULL,
  `co_estado` char(1) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`co_numero`),
  KEY `co_codcli` (`co_codcli`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `compras`
--

LOCK TABLES `compras` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `compras` DISABLE KEYS */;
/*!40000 ALTER TABLE `compras` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `conceptos`
--

DROP TABLE IF EXISTS `conceptos`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `conceptos` (
  `cp_codcon` int(4) NOT NULL,
  `cp_detalle` char(120) NOT NULL,
  `cp_grupo` int(3) NOT NULL,
  `cp_tiptari` char(1) NOT NULL,
  `cp_referen` int(4) NOT NULL,
  `cp_unidad` char(10) NOT NULL,
  `cp_vlrcomp` float(9,2) DEFAULT NULL,
  `cp_vlrvent` float(9,2) DEFAULT NULL,
  `cp_existen` float(9,2) DEFAULT NULL,
  `cp_poriva` int(2) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`cp_codcon`),
  KEY `cp_grupo` (`cp_grupo`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `conceptos`
--

LOCK TABLES `conceptos` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `conceptos` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `conceptos` (`cp_codcon`, `cp_detalle`, `cp_grupo`, `cp_tiptari`, `cp_referen`, `cp_unidad`, `cp_vlrcomp`, `cp_vlrvent`, `cp_existen`, `cp_poriva`) VALUES (100,'CEMENTO',108,'',0,'Valdes',0.00,0.00,0.00,0),(101,'TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 10\"',115,'',0,'M.L',0.00,0.00,0.00,0),(102,'TUBERIA PVC ACUEDUCTO 6\"',115,'',0,'M.L',0.00,0.00,0.00,0),(103,'UNION 2 DE REPARACION (MANGON)',115,'',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(104,'SEMI CURVAS 2\"',0,'',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(105,'PINTURA ALUMON',0,'',0,'GL',0.00,0.00,0.00,0),(106,'CURVAS 90°',115,'',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(107,'CONTADOR 1/2',201,'',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(108,'REGISTRO DE CORTE 1/2',201,'',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(109,'CODOS 1/2',214,'',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(110,'MACHOS 1/2',0,'',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(111,'UNION GIOT HR 3\" HF',201,'',0,'',0.00,0.00,0.00,0),(112,'TUBO PVC 3\" TP',201,'',0,'',0.00,0.00,0.00,0),(113,'UNION GIOT HR 4\" HF',201,'',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(114,'VALVULA HF 4\"',201,'',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(115,'UNION REPARACION PVC 4\"',201,'',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(116,'GEL LUBRICANTE PVC',201,'',0,'LIBRAS',0.00,0.00,0.00,0),(117,'TUBO PVC 4\" TP',201,'',0,'ML',0.00,0.00,0.00,0),(118,'UNION LISA PVC 4\" TP',201,'',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(119,'SOLDADURA PVC',201,'',0,'ML',0.00,0.00,0.00,0),(120,'LIMPIADOR PVC',201,'',0,'ML',0.00,0.00,0.00,0),(121,'TANQUE PLASTICO 250LT',114,'I',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(122,'TANQUE 1000 LT',114,'I',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(123,'TUBO PVC 1\"',201,'I',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(124,'ADAPTADOR MACHO 1\"',201,'',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(125,'LLAVE DE PASO 1\"',201,'I',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(126,'TUBO PVC 1/2\"',201,'I',0,'',0.00,0.00,0.00,0),(127,'ADAPTADOR MACHO 1/2\"',201,'',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(128,'LLAVE DE PASO 1/2\"',201,'',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(129,'TEFLON',201,'I',0,'CRR',0.00,0.00,0.00,0),(130,'ALAMBRON GALBANIZADO CALIB 12',201,'',0,'KL',0.00,0.00,0.00,0),(131,'TUBOS PVC 1\"',104,'',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(132,'CODOS PVC 1\"',104,'',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(133,'T PVC 1\"',104,'',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(134,'VALVULA DE PIE 1\"',104,'',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(135,'Llave Cheque 1\"',201,'',0,'un',0.00,0.00,0.00,0),(136,'Union Universal 1\"',103,'',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(137,'Union Universal 1/2\"',103,'',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(138,'T 1/2\"',201,'',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(139,'Reduccion 1\"',201,'',0,'',0.00,0.00,0.00,0),(140,'Reduccion 1/2\"',201,'',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(141,'Union 1/2\"',201,'',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(142,'Union  PVC 1\"',201,'',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(143,'ARENA',0,'',0,'CARRETADA',0.00,0.00,0.00,0),(144,'LADRILLO TOLETE',201,'',0,'GRIS',0.00,0.00,0.00,0),(145,'VARILLA CORRUGADA 1/2\"',104,'',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(146,'VARILLA 9MM',104,'',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(147,'TRITURADO',104,'',0,'Valdes',0.00,0.00,0.00,0),(148,'ARENA NEGRA',104,'',0,'Valdes',0.00,0.00,0.00,0),(149,'UNION GIBOUT H.F 6\"',104,'I',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(150,'UNION LISA PVC 6\" PRESION',201,'',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(151,'TANQUE PLASTICO 2000 LT',201,'I',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(152,'TACOS AUTAMATICOS 20 AMP',201,'I',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(153,'CHEQUE TOBULA 1/2\"',201,'I',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(154,'CHEQUE CORTINA 1/2\"',201,'I',0,'',0.00,0.00,0.00,0),(155,'BUGA PVC 1\" X 1/2\"',201,'I',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(156,'Tubos sanitarios 4\"',201,'I',0,'TUBO',0.00,0.00,0.00,0),(157,'Uniones Sanitarias 4\"',0,'',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(158,'Semicodos sanitario 4\"',201,'I',0,'',0.00,0.00,0.00,0),(159,'Tubo Sanitario 3\"',201,'I',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(160,'Codo sanitario 3\"',201,'',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(161,'semicodo sanitario 3\"',201,'I',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(162,'CONGLOMERADO SECO',104,'I',0,'',0.00,0.00,0.00,0),(163,'SIKASET ( ACELERANTE PARA CONCRETO)',104,'I',0,'KL',0.00,0.00,0.00,0),(164,'Collarin pvc 2\" x 1/2',201,'I',0,'',0.00,0.00,0.00,0),(165,'T PVC 3\" PRESIÓN',104,'',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(166,'CODO PVC 3\" PRESIÓN',104,'',0,'',0.00,0.00,0.00,0),(167,'UNION REPARACION PVC 3\"',104,'',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(168,'TUBOS PVC 2\"',104,'I',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(169,'COLLARIN PVC  2 3/4\"',104,'I',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(170,'ADAPTADOR MACHO 3/4',104,'I',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(171,'TAPON LISO PVC 2\"',201,'I',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(172,'REDUCCION BUJE 3/4 X 1/2',201,'I',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(173,'TAPON LISO 1/2\" PVC',201,'',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(174,'TUBO PVC 3/4 PRESIÓN',0,'I',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(175,'TEFLON INDUSTRIAL 3/4',201,'I',0,'CARRETA',0.00,0.00,0.00,0),(176,'GUANTES NITRILO',201,'I',0,'PAR',0.00,0.00,0.00,0),(177,'SEMICODO 3/4',201,'I',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(178,'REDUCCION BUJE 3/4 X 1/2 HG',201,'I',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(179,'UNION GIBOUT H.F 2\"',201,'I',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(180,'UNION LISA PVC 2\" PRESIÓN',201,'I',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(181,'MANGUERA PFU DE 1/2',201,'I',0,'MT',0.00,0.00,0.00,0),(182,'PUNTERAS MACHO MANGUERA 1/2',201,'I',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(183,'UNION PVC 3/4',201,'I',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(184,'LLAVE DE PALANCA 3/4 GRIVAL',201,'I',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(185,'UNION LISA 3\"',201,'I',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(186,'TUBO NOVAFORD 6\"',201,'I',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(187,'ALAMBRE GALVANIZADO #14',201,'I',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(188,'UNION LISA X 1\"',201,'I',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(189,'ADAPTADOR MACHO 2\" PRESION',201,'I',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(190,'SEMICODO 2\" PRESION',201,'I',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(191,'LLAVE PALANCA 2\" FERMETAL',201,'I',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(192,'COLLARIN PVC 2\"',201,'',0,'UN',0.00,0.00,0.00,0),(193,'ADAPTADOR HEMBRA 1/2 PRESION',201,'I',0,'0',0.00,0.00,0.00,0),(194,'ADAPTADOR HEMBRA 3/4 PRESIÓN',201,'I',0,'0',0.00,0.00,0.00,0),(195,'COLLARIN PRESION 3\"',201,'I',0,'0',0.00,0.00,0.00,0),(196,'COLLARIN PRESION 4\"',201,'I',0,'0',0.00,0.00,0.00,0);
/*!40000 ALTER TABLE `conceptos` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `detcom`
--

DROP TABLE IF EXISTS `detcom`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `detcom` (
  `dc_numero` int(9) NOT NULL,
  `dc_codcon` int(4) NOT NULL,
  `dc_cantid` float(9,2) DEFAULT NULL,
  `dc_vlruni` int(9) DEFAULT NULL,
  `dc_vlriva` int(9) DEFAULT NULL,
  `dc_vlrtot` int(9) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`dc_numero`,`dc_codcon`),
  KEY `dc_codcon` (`dc_codcon`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `detcom`
--

LOCK TABLES `detcom` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `detcom` DISABLE KEYS */;
/*!40000 ALTER TABLE `detcom` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `detpedcom`
--

DROP TABLE IF EXISTS `detpedcom`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `detpedcom` (
  `dpc_numero` int(9) NOT NULL,
  `dpc_codcon` int(4) NOT NULL,
  `dpc_cantid` float(9,2) DEFAULT NULL,
  `dpc_vlruni` int(9) DEFAULT NULL,
  `dpc_vlrtot` int(9) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`dpc_numero`,`dpc_codcon`),
  KEY `dpc_codcon` (`dpc_codcon`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `detpedcom`
--

LOCK TABLES `detpedcom` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `detpedcom` DISABLE KEYS */;
/*!40000 ALTER TABLE `detpedcom` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `detpedsal`
--

DROP TABLE IF EXISTS `detpedsal`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `detpedsal` (
  `dps_numero` int(9) NOT NULL,
  `dps_codcon` int(4) NOT NULL,
  `dps_cantid` float(9,2) DEFAULT NULL,
  `dps_vlruni` int(9) DEFAULT NULL,
  `dps_vlrtot` int(9) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`dps_numero`,`dps_codcon`),
  KEY `dps_codcon` (`dps_codcon`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `detpedsal`
--

LOCK TABLES `detpedsal` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `detpedsal` DISABLE KEYS */;
/*!40000 ALTER TABLE `detpedsal` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `detsalidas`
--

DROP TABLE IF EXISTS `detsalidas`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `detsalidas` (
  `ds_numero` int(9) NOT NULL,
  `ds_codcon` int(4) NOT NULL,
  `ds_cantid` float(9,2) DEFAULT NULL,
  `ds_vlruni` int(9) DEFAULT NULL,
  `ds_vlriva` int(9) DEFAULT NULL,
  `ds_vlrtot` int(9) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`ds_numero`,`ds_codcon`),
  KEY `ds_codcon` (`ds_codcon`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `detsalidas`
--

LOCK TABLES `detsalidas` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `detsalidas` DISABLE KEYS */;
/*!40000 ALTER TABLE `detsalidas` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `ducto`
--

DROP TABLE IF EXISTS `ducto`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `ducto` (
  `du_codduc` char(2) NOT NULL,
  `du_descri` char(40) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`du_codduc`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `ducto`
--

LOCK TABLES `ducto` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `ducto` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `ducto` (`du_codduc`, `du_descri`) VALUES ('1','Acueducto - Canal'),('11','Alcantarillado - Box Culvert'),('12','Alcantarillado - Tuberia'),('13','Alcantarillado - Canal abierto'),('2','Acueducto - Tunel'),('3','Acueducto - Tuberia');
/*!40000 ALTER TABLE `ducto` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `empleado`
--

DROP TABLE IF EXISTS `empleado`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `empleado` (
  `em_codemp` char(12) NOT NULL DEFAULT '',
  `em_nombre` char(40) NOT NULL DEFAULT '',
  `em_direcc` char(40) NOT NULL DEFAULT '',
  `em_telefo` char(10) NOT NULL DEFAULT '',
  `em_profes` int(3) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`em_codemp`),
  KEY `em_profes` (`em_profes`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `empleado`
--

LOCK TABLES `empleado` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `empleado` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `empleado` (`em_codemp`, `em_nombre`, `em_direcc`, `em_telefo`, `em_profes`) VALUES ('1','EL BANCO','','',1),('2','HERNANDO MEDINA','CALLE 2 # 6 - 50','3143530118',17),('3','JAVIER LAINO ACHURI','CALLE 2 # 6 - 50','3004453305',17),('4','JORGE JARAMILLO','CALLE 2 # 6 - 50','3124989188',17),('5','JAVIER HERNANDEZ','CALLE 2 # 6 - 50','3022151001',17),('6','YEISON CARDENAS','CALLE 2 # 6 - 50','3012068212',7),('7','JOSE LUIS RANGEL','CALLE 2 # 6 - 50','3153991843',7),('8','LUIS EDUARDO SILVA MENDOZA','CALLE 2 # 6 - 50','3013141654',7),('9','OSVALDO ARENILLA','Kra 20 entre calle 9-10 pueblo nuevo','0000000000',7),('10','LUIS FERNANDO RUBIO GUERRERO','calle 12 kra 11','3218736300',7),('11','FREDY A. BARON GONZALEZ','CALLE. 14 KRA. 25-65 Barrio Pueblo Nuevo','3137026092',12),('12','ROBINSON VANEGAS EGEA','CALLE 1 KRA. 12','3226433529',12),('13','LIZANDRO MEZA','CALLE 15 CRA. 04','3205080675',12),('14','GUSTAVO R. ANIVAL  VEGA','CALLE 2 # 12 - 42','3244265135',7);
/*!40000 ALTER TABLE `empleado` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `empresa`
--

DROP TABLE IF EXISTS `empresa`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `empresa` (
  `ep_codemp` char(12) NOT NULL DEFAULT '',
  `ep_nombre` char(60) NOT NULL DEFAULT '',
  `ep_direcc` char(40) NOT NULL DEFAULT '',
  `ep_telefo` char(20) NOT NULL DEFAULT '',
  PRIMARY KEY (`ep_codemp`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `empresa`
--

LOCK TABLES `empresa` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `empresa` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `empresa` (`ep_codemp`, `ep_nombre`, `ep_direcc`, `ep_telefo`) VALUES ('800106050-7','EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICO MUNICIPAL EL BANCO','CALLE 2 No. 6-50','54294026');
/*!40000 ALTER TABLE `empresa` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `festivos`
--

DROP TABLE IF EXISTS `festivos`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `festivos` (
  `fecfes` date NOT NULL DEFAULT '0000-00-00',
  PRIMARY KEY (`fecfes`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `festivos`
--

LOCK TABLES `festivos` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `festivos` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `festivos` (`fecfes`) VALUES ('2020-01-01'),('2020-01-04'),('2020-01-05'),('2020-01-06'),('2020-01-11'),('2020-01-12'),('2020-01-18'),('2020-01-19'),('2020-01-25'),('2020-01-26'),('2020-02-01'),('2020-02-02'),('2020-02-08'),('2020-02-09'),('2020-02-15'),('2020-02-16'),('2020-02-22'),('2020-02-23'),('2020-02-29'),('2020-03-01'),('2020-03-07'),('2020-03-08'),('2020-03-14'),('2020-03-15'),('2020-03-21'),('2020-03-22'),('2020-03-23'),('2020-03-28'),('2020-03-29'),('2020-04-04'),('2020-04-05'),('2020-04-09'),('2020-04-10'),('2020-04-11'),('2020-04-12'),('2020-04-18'),('2020-04-19'),('2020-04-25'),('2020-04-26'),('2020-05-01'),('2020-05-02'),('2020-05-03'),('2020-05-09'),('2020-05-10'),('2020-05-16'),('2020-05-17'),('2020-05-23'),('2020-05-24'),('2020-05-25'),('2020-05-30'),('2020-05-31'),('2020-06-06'),('2020-06-07'),('2020-06-13'),('2020-06-14'),('2020-06-15'),('2020-06-20'),('2020-06-21'),('2020-06-22'),('2020-06-27'),('2020-06-28'),('2020-06-29'),('2020-07-04'),('2020-07-05'),('2020-07-11'),('2020-07-12'),('2020-07-18'),('2020-07-19'),('2020-07-20'),('2020-07-25'),('2020-07-26'),('2020-08-01'),('2020-08-02'),('2020-08-07'),('2020-08-08'),('2020-08-09'),('2020-08-15'),('2020-08-16'),('2020-08-17'),('2020-08-22'),('2020-08-23'),('2020-08-29'),('2020-08-30'),('2020-09-05'),('2020-09-06'),('2020-09-12'),('2020-09-13'),('2020-09-19'),('2020-09-20'),('2020-09-26'),('2020-09-27'),('2020-10-03'),('2020-10-04'),('2020-10-10'),('2020-10-11'),('2020-10-15'),('2020-10-17'),('2020-10-18'),('2020-10-24'),('2020-10-25'),('2020-10-31'),('2020-11-01'),('2020-11-02'),('2020-11-07'),('2020-11-08'),('2020-11-14'),('2020-11-15'),('2020-11-16'),('2020-11-21'),('2020-11-22'),('2020-11-28'),('2020-11-29'),('2020-12-05'),('2020-12-06'),('2020-12-08'),('2020-12-12'),('2020-12-13'),('2020-12-19'),('2020-12-20'),('2020-12-25'),('2020-12-26'),('2020-12-27'),('2021-01-01'),('2021-01-02'),('2021-01-03'),('2021-01-09'),('2021-01-10'),('2021-01-11'),('2021-01-16'),('2021-01-17'),('2021-01-23'),('2021-01-24'),('2021-01-30'),('2021-01-31'),('2021-02-06'),('2021-02-07'),('2021-02-13'),('2021-02-14'),('2021-02-20'),('2021-02-21'),('2021-02-27'),('2021-02-28'),('2021-03-06'),('2021-03-07'),('2021-03-13'),('2021-03-14'),('2021-03-20'),('2021-03-21'),('2021-03-22'),('2021-03-27'),('2021-03-28'),('2021-04-01'),('2021-04-02'),('2021-04-03'),('2021-04-04'),('2021-04-10'),('2021-04-11'),('2021-04-17'),('2021-04-18'),('2021-04-24'),('2021-04-25'),('2021-05-01'),('2021-05-02'),('2021-05-08'),('2021-05-09'),('2021-05-15'),('2021-05-16'),('2021-05-17'),('2021-05-22'),('2021-05-23'),('2021-05-29'),('2021-05-30'),('2021-06-05'),('2021-06-06'),('2021-06-07'),('2021-06-12'),('2021-06-13'),('2021-06-14'),('2021-06-19'),('2021-06-20'),('2021-06-26'),('2021-06-27'),('2021-07-03'),('2021-07-04'),('2021-07-05'),('2021-07-10'),('2021-07-11'),('2021-07-17'),('2021-07-18'),('2021-07-20'),('2021-07-24'),('2021-07-25'),('2021-07-31'),('2021-08-01'),('2021-08-07'),('2021-08-08'),('2021-08-14'),('2021-08-15'),('2021-08-16'),('2021-08-21'),('2021-08-22'),('2021-08-28'),('2021-08-29'),('2021-09-04'),('2021-09-05'),('2021-09-11'),('2021-09-12'),('2021-09-18'),('2021-09-19'),('2021-09-25'),('2021-09-26'),('2021-10-02'),('2021-10-03'),('2021-10-09'),('2021-10-10'),('2021-10-16'),('2021-10-17'),('2021-10-18'),('2021-10-23'),('2021-10-24'),('2021-10-30'),('2021-10-31'),('2021-11-01'),('2021-11-06'),('2021-11-07'),('2021-11-13'),('2021-11-14'),('2021-11-15'),('2021-11-20'),('2021-11-21'),('2021-11-27'),('2021-11-28'),('2021-12-04'),('2021-12-05'),('2021-12-08'),('2021-12-11'),('2021-12-12'),('2021-12-18'),('2021-12-19'),('2021-12-25'),('2021-12-26'),('2022-01-01'),('2022-01-02'),('2022-01-08'),('2022-01-09'),('2022-01-10'),('2022-01-15'),('2022-01-16'),('2022-01-22'),('2022-01-23'),('2022-01-29'),('2022-01-30'),('2022-02-05'),('2022-02-06'),('2022-02-12'),('2022-02-13'),('2022-02-19'),('2022-02-20'),('2022-02-26'),('2022-02-27'),('2022-03-05'),('2022-03-06'),('2022-03-12'),('2022-03-13'),('2022-03-19'),('2022-03-20'),('2022-03-21'),('2022-03-26'),('2022-03-27'),('2022-04-02'),('2022-04-03'),('2022-04-09'),('2022-04-10'),('2022-04-15'),('2022-04-16'),('2022-04-17'),('2022-04-23'),('2022-04-24'),('2022-04-30'),('2022-05-01'),('2022-05-07'),('2022-05-08'),('2022-05-14'),('2022-05-15'),('2022-05-21'),('2022-05-22'),('2022-05-28'),('2022-05-29'),('2022-05-30'),('2022-06-04'),('2022-06-05'),('2022-06-11'),('2022-06-12'),('2022-06-18'),('2022-06-19'),('2022-06-20'),('2022-06-25'),('2022-06-26'),('2022-06-27'),('2022-07-02'),('2022-07-03'),('2022-07-04'),('2022-07-09'),('2022-07-10'),('2022-07-16'),('2022-07-17'),('2022-07-20'),('2022-07-23'),('2022-07-24'),('2022-07-30'),('2022-07-31'),('2022-08-06'),('2022-08-07'),('2022-08-13'),('2022-08-14'),('2022-08-15'),('2022-08-17'),('2022-08-20'),('2022-08-21'),('2022-08-27'),('2022-08-28'),('2022-09-03'),('2022-09-04'),('2022-09-07'),('2022-09-10'),('2022-09-11'),('2022-09-14'),('2022-09-17'),('2022-09-18'),('2022-09-24'),('2022-09-25'),('2022-10-01'),('2022-10-02'),('2022-10-08'),('2022-10-09'),('2022-10-15'),('2022-10-16'),('2022-10-22'),('2022-10-23'),('2022-10-29'),('2022-10-30'),('2022-11-05'),('2022-11-06'),('2022-11-12'),('2022-11-13'),('2022-11-19'),('2022-11-20'),('2022-11-26'),('2022-11-27'),('2022-12-03'),('2022-12-04'),('2022-12-08'),('2022-12-10'),('2022-12-11'),('2022-12-17'),('2022-12-18'),('2022-12-24'),('2022-12-25'),('2022-12-31'),('2023-01-01'),('2023-01-07'),('2023-01-08'),('2023-01-09'),('2023-01-14'),('2023-01-15'),('2023-01-21'),('2023-01-22'),('2023-01-28'),('2023-01-29'),('2023-02-04'),('2023-02-05'),('2023-02-11'),('2023-02-12'),('2023-02-18'),('2023-02-19'),('2023-02-25'),('2023-02-26'),('2023-03-04'),('2023-03-05'),('2023-03-11'),('2023-03-12'),('2023-03-18'),('2023-03-19'),('2023-03-20'),('2023-03-25'),('2023-03-26'),('2023-04-01'),('2023-04-02'),('2023-04-06'),('2023-04-07'),('2023-04-08'),('2023-04-09'),('2023-04-15'),('2023-04-16'),('2023-04-22'),('2023-04-23'),('2023-04-29'),('2023-04-30'),('2023-05-01'),('2023-05-06'),('2023-05-07'),('2023-05-13'),('2023-05-14'),('2023-05-20'),('2023-05-21'),('2023-05-22'),('2023-05-27'),('2023-05-28'),('2023-06-03'),('2023-06-04'),('2023-06-10'),('2023-06-11'),('2023-06-12'),('2023-06-17'),('2023-06-18'),('2023-06-19'),('2023-06-24'),('2023-06-25'),('2023-07-01'),('2023-07-02'),('2023-07-03'),('2023-07-08'),('2023-07-09'),('2023-07-15'),('2023-07-16'),('2023-07-20'),('2023-07-22'),('2023-07-23'),('2023-07-29'),('2023-07-30'),('2023-08-05'),('2023-08-06'),('2023-08-07'),('2023-08-12'),('2023-08-13'),('2023-08-19'),('2023-08-20'),('2023-08-21'),('2023-08-26'),('2023-08-27'),('2023-09-02'),('2023-09-03'),('2023-09-09'),('2023-09-10'),('2023-09-16'),('2023-09-17'),('2023-09-23'),('2023-09-24'),('2023-09-30'),('2023-10-01'),('2023-10-07'),('2023-10-08'),('2023-10-14'),('2023-10-15'),('2023-10-16'),('2023-10-21'),('2023-10-22'),('2023-10-28'),('2023-10-29'),('2023-11-04'),('2023-11-05'),('2023-11-06'),('2023-11-11'),('2023-11-12'),('2023-11-13'),('2023-11-18'),('2023-11-19'),('2023-11-25'),('2023-11-26'),('2023-12-02'),('2023-12-03'),('2023-12-08'),('2023-12-09'),('2023-12-10'),('2023-12-16'),('2023-12-17'),('2023-12-23'),('2023-12-24'),('2023-12-25'),('2023-12-30'),('2023-12-31'),('2024-01-01'),('2024-01-06'),('2024-01-07'),('2024-01-08'),('2024-01-13'),('2024-01-14'),('2024-01-20'),('2024-01-21'),('2024-01-27'),('2024-01-28'),('2024-02-03'),('2024-02-04'),('2024-02-10'),('2024-02-11'),('2024-02-17'),('2024-02-18'),('2024-02-24'),('2024-02-25'),('2024-03-02'),('2024-03-03'),('2024-03-09'),('2024-03-10'),('2024-03-16'),('2024-03-17'),('2024-03-23'),('2024-03-24'),('2024-03-25'),('2024-03-28'),('2024-03-29'),('2024-03-30'),('2024-03-31'),('2024-04-06'),('2024-04-07'),('2024-04-13'),('2024-04-14'),('2024-04-20'),('2024-04-21'),('2024-04-27'),('2024-04-28'),('2024-05-01'),('2024-05-04'),('2024-05-05'),('2024-05-11'),('2024-05-12'),('2024-05-13'),('2024-05-18'),('2024-05-19'),('2024-05-25'),('2024-05-26'),('2024-06-01'),('2024-06-02'),('2024-06-03'),('2024-06-08'),('2024-06-09'),('2024-06-10'),('2024-06-15'),('2024-06-16'),('2024-06-22'),('2024-06-23'),('2024-06-29'),('2024-06-30'),('2024-07-01'),('2024-07-06'),('2024-07-07'),('2024-07-13'),('2024-07-14'),('2024-07-20'),('2024-07-21'),('2024-07-27'),('2024-07-28'),('2024-08-03'),('2024-08-04'),('2024-08-07'),('2024-08-10'),('2024-08-11'),('2024-08-17'),('2024-08-18'),('2024-08-19'),('2024-08-24'),('2024-08-25'),('2024-08-31'),('2024-09-01'),('2024-09-07'),('2024-09-08'),('2024-09-14'),('2024-09-15'),('2024-09-21'),('2024-09-22'),('2024-09-28'),('2024-09-29'),('2024-10-05'),('2024-10-06'),('2024-10-12'),('2024-10-13'),('2024-10-14'),('2024-10-19'),('2024-10-20'),('2024-10-26'),('2024-10-27'),('2024-11-02'),('2024-11-03'),('2024-11-04'),('2024-11-09'),('2024-11-10'),('2024-11-11'),('2024-11-16'),('2024-11-17'),('2024-11-23'),('2024-11-24'),('2024-11-30'),('2024-12-01'),('2024-12-07'),('2024-12-08'),('2024-12-14'),('2024-12-15'),('2024-12-21'),('2024-12-22'),('2024-12-25'),('2024-12-28'),('2024-12-29'),('2025-01-01'),('2025-01-04'),('2025-01-05'),('2025-01-06'),('2025-01-11'),('2025-01-12'),('2025-01-18'),('2025-01-19'),('2025-01-25'),('2025-01-26'),('2025-02-01'),('2025-02-02'),('2025-02-08'),('2025-02-09'),('2025-02-15'),('2025-02-16'),('2025-02-22'),('2025-02-23'),('2025-03-01'),('2025-03-02'),('2025-03-08'),('2025-03-09'),('2025-03-15'),('2025-03-16'),('2025-03-22'),('2025-03-23'),('2025-03-24'),('2025-03-29'),('2025-03-30'),('2025-04-05'),('2025-04-06'),('2025-04-12'),('2025-04-13'),('2025-04-17'),('2025-04-18'),('2025-04-19'),('2025-04-20'),('2025-04-26'),('2025-04-27'),('2025-05-01'),('2025-05-03'),('2025-05-04'),('2025-05-10'),('2025-05-11'),('2025-05-17'),('2025-05-18'),('2025-05-24'),('2025-05-25'),('2025-05-31'),('2025-06-01'),('2025-06-02'),('2025-06-07'),('2025-06-08'),('2025-06-14'),('2025-06-15'),('2025-06-21'),('2025-06-22'),('2025-06-23'),('2025-06-28'),('2025-06-29'),('2025-06-30'),('2025-07-05'),('2025-07-06'),('2025-07-12'),('2025-07-13'),('2025-07-19'),('2025-07-20'),('2025-07-26'),('2025-07-27'),('2025-08-02'),('2025-08-03'),('2025-08-07'),('2025-08-09'),('2025-08-10'),('2025-08-16'),('2025-08-17'),('2025-08-23'),('2025-08-24'),('2025-08-30'),('2025-08-31'),('2025-09-06'),('2025-09-07'),('2025-09-13'),('2025-09-14'),('2025-09-20'),('2025-09-21'),('2025-09-27'),('2025-09-28'),('2025-10-04'),('2025-10-05'),('2025-10-11'),('2025-10-12'),('2025-10-13'),('2025-10-18'),('2025-10-19'),('2025-10-25'),('2025-10-26'),('2025-11-01'),('2025-11-02'),('2025-11-03'),('2025-11-08'),('2025-11-09'),('2025-11-15'),('2025-11-16'),('2025-11-17'),('2025-11-22'),('2025-11-23'),('2025-11-29'),('2025-11-30'),('2025-12-06'),('2025-12-07'),('2025-12-08'),('2025-12-13'),('2025-12-14'),('2025-12-20'),('2025-12-21'),('2025-12-25'),('2025-12-27'),('2025-12-28'),('2026-01-01'),('2026-01-03'),('2026-01-04'),('2026-01-10'),('2026-01-11'),('2026-01-12'),('2026-01-17'),('2026-01-18'),('2026-01-24'),('2026-01-25'),('2026-01-31'),('2026-02-01'),('2026-02-07'),('2026-02-08'),('2026-02-14'),('2026-02-15'),('2026-02-21'),('2026-02-22'),('2026-02-28'),('2026-03-01'),('2026-03-07'),('2026-03-08'),('2026-03-14'),('2026-03-15'),('2026-03-21'),('2026-03-22'),('2026-03-28'),('2026-03-29'),('2026-04-02'),('2026-04-03'),('2026-04-04'),('2026-04-05'),('2026-04-11'),('2026-04-12'),('2026-04-18'),('2026-04-19'),('2026-04-25'),('2026-04-26'),('2026-05-01'),('2026-05-02'),('2026-05-03'),('2026-05-09'),('2026-05-10'),('2026-05-16'),('2026-05-17'),('2026-05-18'),('2026-05-23'),('2026-05-24'),('2026-05-30'),('2026-05-31'),('2026-06-06'),('2026-06-07'),('2026-06-08'),('2026-06-13'),('2026-06-14'),('2026-06-16'),('2026-06-20'),('2026-06-21'),('2026-06-27'),('2026-06-28'),('2026-06-29'),('2026-07-04'),('2026-07-05'),('2026-07-11'),('2026-07-12'),('2026-07-18'),('2026-07-19'),('2026-07-20'),('2026-07-25'),('2026-07-26'),('2026-08-01'),('2026-08-02'),('2026-08-07'),('2026-08-08'),('2026-08-09'),('2026-08-15'),('2026-08-16'),('2026-08-17'),('2026-08-22'),('2026-08-23'),('2026-08-29'),('2026-08-30'),('2026-09-05'),('2026-09-06'),('2026-09-12'),('2026-09-13'),('2026-09-19'),('2026-09-20'),('2026-09-26'),('2026-09-27'),('2026-10-03'),('2026-10-04'),('2026-10-10'),('2026-10-11'),('2026-10-12'),('2026-10-17'),('2026-10-18'),('2026-10-24'),('2026-10-25'),('2026-10-31'),('2026-11-01'),('2026-11-02'),('2026-11-07'),('2026-11-08'),('2026-11-14'),('2026-11-15'),('2026-11-16'),('2026-11-21'),('2026-11-22'),('2026-11-28'),('2026-11-29'),('2026-12-05'),('2026-12-06'),('2026-12-08'),('2026-12-12'),('2026-12-13'),('2026-12-19'),('2026-12-20'),('2026-12-25'),('2026-12-26'),('2026-12-27');
/*!40000 ALTER TABLE `festivos` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `grupo`
--

DROP TABLE IF EXISTS `grupo`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `grupo` (
  `gr_codgru` int(3) NOT NULL DEFAULT '0',
  `gr_descri` char(40) NOT NULL DEFAULT '',
  PRIMARY KEY (`gr_codgru`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `grupo`
--

LOCK TABLES `grupo` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `grupo` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `grupo` (`gr_codgru`, `gr_descri`) VALUES (101,'ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	'),(102,'COMBUSTIBLE	'),(103,'DROGAS, ELEMENTOS, LABORATORIO'),(104,'ELEM.MATERIA PRIMA CONSTRUCCION'),(105,'EXPLOSIVOS'),(106,'FORRAJES Y ELEME PARA ANIMALES'),(107,'INSECTICIDAS HERVISCIDAS FUNGICIDAS'),(108,'OTROS ELEMENTOS CONSTRUCCION'),(109,'SEMILLAS Y ABONOS'),(110,'UTILES ESCRITORIO, DIBUJO ETC'),(111,'VIVERES RANCHO Y LICORES'),(112,'REPUESTO MAQUINARIA Y EQUIPO'),(113,'UTENCILIOS DE USO DOMESTICO'),(114,'ELEMENTOS Y MATERIALES TALLER	'),(115,'OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO'),(116,'EQUIPOS Y ELEMENTOS DE DOTACION'),(201,'ACCESORIOS Y REPUESTOS'),(206,'EQUIPOS MAQUINAS PARA COMEDOR'),(207,'EQUIPO Y MAQ COMUNICACION'),(208,'EQUIPO Y MAQ CONSTRUCCION'),(209,'EQUIPO Y MAQ PARA DEPORTE'),(210,'EQUIPO Y MAQ LABORATORIO'),(211,'EQUIPO Y MAQ PARA MEDICINA'),(212,'EQUIPO Y MAQ OFICINA'),(213,'EQUIPO Y MAQ TRANSPORTE'),(214,'HERRAMIENTA Y ACCESORIOS'),(216,'LIBRO DE BIBLIOTECA'),(217,'LLANTAS Y NEUMATICOS'),(218,'MOBILIARIOS Y ENSERES'),(219,'SEMOVIENTES'),(220,'VESTUARIO, ROPA Y EQUIPO'),(226,'OTROS DEVOLUTIVOS'),(230,'BIENES RAICES');
/*!40000 ALTER TABLE `grupo` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `kardex`
--

DROP TABLE IF EXISTS `kardex`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `kardex` (
  `kd_numero` int(9) NOT NULL,
  `kd_tipo` int(1) NOT NULL,
  `kd_fecreg` date DEFAULT NULL,
  `kd_cantid` float(9,2) DEFAULT NULL,
  `kd_vlrtot` int(9) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`kd_numero`,`kd_tipo`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `kardex`
--

LOCK TABLES `kardex` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `kardex` DISABLE KEYS */;
/*!40000 ALTER TABLE `kardex` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `laboratorio`
--

DROP TABLE IF EXISTS `laboratorio`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `laboratorio` (
  `la_codlab` varchar(10) NOT NULL,
  `la_descri` char(60) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`la_codlab`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `laboratorio`
--

LOCK TABLES `laboratorio` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `laboratorio` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `laboratorio` (`la_codlab`, `la_descri`) VALUES ('0','Sin Definir Laboratorio'),('21','QC S.A.S'),('27','LABORATORIO ACUAZUL');
/*!40000 ALTER TABLE `laboratorio` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `macroruta`
--

DROP TABLE IF EXISTS `macroruta`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `macroruta` (
  `mr_codmac` int(4) NOT NULL,
  `mr_descri` char(40) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`mr_codmac`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `macroruta`
--

LOCK TABLES `macroruta` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `macroruta` DISABLE KEYS */;
/*!40000 ALTER TABLE `macroruta` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `material`
--

DROP TABLE IF EXISTS `material`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `material` (
  `ma_codmat` char(2) NOT NULL,
  `ma_descri` char(40) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`ma_codmat`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `material`
--

LOCK TABLES `material` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `material` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `material` (`ma_codmat`, `ma_descri`) VALUES ('1','PVC Cloruro de Polivinilo'),('10','PAD (Polietileno de Alta Densidad)'),('11','CCP'),('12','GRES'),('13','Otros'),('2','AC Asbeto Cemento'),('3','Acero'),('4','HF (Hierro Fundido)'),('5','HG (Hierro galvanizado)'),('6','HD (Hierro Ductil)'),('7','PE (Polietileno)'),('8','Fibra de Vidrio'),('9','Concreto Reforzado'),('14','TUBERIA SANITARIA PERFILADA');
/*!40000 ALTER TABLE `material` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `observaciones`
--

DROP TABLE IF EXISTS `observaciones`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `observaciones` (
  `ob_numero` int(9) NOT NULL,
  `ob_detalle` text,
  PRIMARY KEY (`ob_numero`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `observaciones`
--

LOCK TABLES `observaciones` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `observaciones` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `observaciones` (`ob_numero`, `ob_detalle`) VALUES (1,' por lo tanto generar visita técnica ,para revisar o verificar puntos sanitaros ,puntos potables y si consume menos o mas de 16m3 ya que el predio es de uso  comercial  '),(2,'usuario manifiesta que el día 4 de diciembre cancelo el recibo correspondiente al mes de noviembre del 2021, ahora que le llego el recibo del mes de diciembre, le vino con presupuesto elevado pide a la empresa o al área encargada que por favor verificar, para que le quede el saldo correspondiente a cancelar por lo tanto revisar o verificar el área encargada  '),(3,'Usuario manifiesta que predio se encuentra  desocupado hace varios  meses por tal motivo pide a la empresa revisar el predio , por lo tanto generar visita técnica para verificar.  '),(4,' usuario manifiesta que predio  esta desocupado hace algunos meses pero le siguen generando factura , por lo tanto generar visita técnica.  '),(5,'usuario manifiesta que predio  esta desocupado hace algunos meses pero le siguen generando facturas, generar visita técnica\r\n NOTA: llamar antes de hacer la visita solo puede en horas de la tarde.'),(6,' usuario manifiesta que predio  esta desocupado hace mas de un año pero le siguen generando facturas, generar visita técnica.   '),(7,' usuario manifiesta que predio  esta desocupado hace un año, pero ella paga las facturas , este ultimo mes la factura le llego muy alta, por lo tanto generar visita técnica '),(8,' usuario manifiesta que predio esta deshabilitado pero que paga los recibos que llegan, que en mes el  recibo le llego muy caro pide una visita para que se verifique que el predio esta deshabilitado. ,por tal razón generar visita técnica '),(9,' Usuario manifiesta  la suspensión del servicio de agua ubicado en la kra 20#9b-10 barrio pueblo nuevo  el motivo obedece a que el servicio no llega de ningunas maneras por lo tanto generar visita técnica  '),(10,' Usuaria manifiesta que desde hace tiempo el servicio de agua  fue bajando la presión , haces 3 meses que no le llega ni la mínima cantidad, ya he desarmado las tuberías internas de la casa, y el problema  continua pide a la empresa dar solución, por lo tanto generar visita técnica. '),(11,' Usuaria manifiesta que el predio ubicado en la calle 2a #11-06 del barrio Santander, esta destruido, es decir solo lote desde el mes de marzo de 2021, por lo tanto generar visita técnica para verificar '),(12,'  Usuario manifiesta que desde el 30/12/2021 no le llega el servicio de agua potable a su vivienda. por lo tanto generar visita técnica del área encargada.   '),(13,' USUARIO MANIFIESTA QUE EL MANJOL UBICADO EN LA KRA 13#3-126 BARRIO LA PLEGARIA SE ENCUENTRA TAPADO Y REQUIRE MANTENIMIENTO, POR LO TANTO GENERAR VISITA TECNICA. '),(14,' USUARIO MANIFIESTA QUE EL MANJOL UBICADO EN LA KRA 13#3-126 BARRIO LA PLEGARIA SE ENCUENTRA TAPADO Y REQUIRE MANTENIMIENTO, POR LO TANTO GENERAR VISITA TECNICA. '),(15,'  usuario solicita que verifiquen el valor facturado, por lo tanto generar revisión técnica para verificar el predio ya que es de uso comercial'),(16,' Usuaria manifiesta que a cada rato el manjol se rebosa pide por favor se le de solución definitiva, por lo tanto, generar visita técnica. '),(17,' usuaria manifiesta que desde hace tiempo el predio esta desocupado, que ha llegado a la empresa para que le realicen una visita para verificar lo dicho ya que le sigue generando factura, por lo tanto generar visita técnica al área encargada.  '),(18,'  usuario solicita visita por fuga de agua en su predio, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada  '),(19,' Usuaria manifiesta que el predio ubicado en la C 1 #11-27 barrio Santander esta deshabitado por lo tanto realizar visita técnica  para verificar. '),(20,' USUARIO MANIFIESTA QUE LE ESTAN COBRANDO CONSUMO DE MAS Y DOBLE FACTURACION, POR LO TANTO GERENERAR VISITA TECNICA AL AREA ENCARGADA PARA VERIFICAR.\r\nNOTA: LLAMAR ANTES DE LA VISITA'),(21,' Usuaria manifiesta que el predio esta desocupado ya dio aviso a la empresa, le sigue llegando facturas, por lo tanto generar visitas técnica con el área encargada  '),(22,' Usuario manifiesta que se le realice visita para verificar que el predio esta desocupado por lo tanto generar visita técnica al área encargada   '),(23,'  usuario manifiesta manjol tapado sector la terraza ,por lo tanto generar visita técnica con el área encargada. '),(24,'Usuaria manifiesta no tengo servicio de acueducto y me lo están cobrando mensualmente, quisiera que la empresa realice una visita para que verifique, por lo tanto generar visita técnica al área encargada  '),(25,' Usuario manifiesta, para informar a la empresa que la casa ubicada en la calle 2#13a -34 barrio Santander se encuentra desocupada desde el día 12 de enero por lo tanto generar visita técnica con el área encargada. '),(26,' Usuario pide revisión con el fin de verificar si están reabriendo el servicio por parte de la ESP, o pozo subterráneo, por lo tanto generar vista técnica con el área encargada. '),(27,' usuaria manifiesta que se verifique el predio ya que se encuentra desocupado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(28,' usuaria manifiesta que el  predio ubicado en la calle 16 con kra 10 del barrio 10 de julio se encuentra desocupado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  '),(29,' usuario manifiesta  una revisión al predio ubicado en la calle 5 entre kra 6 esquina, ya que desde hace un año se encuentra en construcción y siguen generado factura, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada   '),(30,' Usuaria manifiesta inconformidad con el cobro de la factura de servicio ,ya que le están cobrando alcantarillado y ella no tiene el servicio, por lo tanto generar visita técnica al area encargada    '),(31,' Usuaria manifiesta inconformidad con el cobro de la factura de servicio ,ya que le están cobrando alcantarillado y ella no tiene el servicio, por lo tanto generar visita técnica al area encargada    '),(32,' usuaria manifiesta informar que el predio ubicado en la calle 2a# 7-107 barrio la padilla, esta desocupado desde el día 10/01/2022 por tiempo indefinido, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(33,'  Usuario manifiesta notificar que el predio ubicado en la kra 1a #10-05 barrio el banquito se encuentra desocupado desde el día 18/ 12/ 2021,esto es para constar que esta deshabitada por lo tanto  generar visita técnica  para realizar inspección al predio   '),(34,'  Usuario manifiesta solicitar acometida de agua potable , y servicio de alcantarillado ya que el predio  se encuentra en construcción, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  '),(35,' Usuario manifiesta que hace 3 años envió solicitud de suspensión del servicio de agua potable, por que tiene  pozo, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(36,' usuaria manifiesta que tiene el servicio de acueducto, pero no le llega agua solicita  ala empresa visita para inspeccionar el problema, por lo tanto generar visitas técnica con el area encargada  '),(37,' Usuaria manifiesta que a cada rato el manjol se rebosa pide por favor se le de solución definitiva, por lo tanto, generar visita técnica. '),(38,' usuario manifiesta que predio ubicado en la kra 2a # 16-77 barrio la candelaria se encuentra desocupado, hace la solicitud para que la empresa verifique, por lo tanto generar vista técnica con el area encargada   '),(39,' usuaria manifiesta manjol tapado desde hace varios días, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  '),(40,' Usuaria manifiesta no tener los servicios de agua potable, ni alcantarillada solicita revisión de la empresa, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  '),(41,' Usuario manifiesta, que el predio ubicado en la calle 12 con kra 4 esquina barrio el progresó se encuentra desocupado desde el día 03 /12/2021 , ,y en esa misma dirección se encuentra una fuga del servicio de agua potable, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  '),(42,' usuaria manifiesta inconformidad con el facturado del servicio, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(43,' usuario manifiesta solicitar orden  para unificar las facturaciones de cobro de servicio de agua .con el fin de aclarar la situación ya que en mi casa llegan 2 facturas con el mismo usuario, 476 y 2770 ambos corresponden a la misma acometida , debido a esto el día 31/01/2022 me acogí a una amnistía y erradamente pague  la factura incorrecta, por lo tanto pido revisión a este problema, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada  '),(44,'  Usuario manifiesta que hace aproximadamente 6 meses el predio se encuentra deshabitado, el 16 /01/2022 me llego la factura por valor de 186900, como si el predio estuviera habitado de tal manera pido reajuste en el precio de las facturas ya que estos se mantienen solos sin uso ni consumo como se pueden evidenciar en la factura de energía, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(45,' usuario manifiesta en la dirección descripta anteriormente, desembocan 5 tubos de aguas negras de las casas aledañas, como no tiene hacia donde correr se estanca y el mal olor es insoportable durante todo el tiempo y, a eso sumarle los problemas de salud que produce a la comunidad, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  '),(46,' usuaria manifiesta manjol  rebosado desborde de aguas negras , por lo tanto generar visitas técnicas con el area encargada.  '),(47,' usuario manifiesta, frente de mi casa pasan las aguas negras y el olor es insoportable pido que por favor le den  pronta solución, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(48,'  usuaria manifiesta , manjol tapado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada  '),(49,' usuario manifiesta manjole tapado desbordado aguas negras con malos olores ,por lo tanto generar visitas técnica con el area encargada.  '),(50,'  usuario manifiesta hacen 2 años hay rebosamiento de aguas residuales, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(51,' usuaria manifiesta cambiar de usuario y de dirección ya que no es la dirección correcta, por lo tanto generar orden con el area encargada. '),(52,' usuaria manifiesta cambiar de usuario y de dirección ya que no es la dirección correcta, por lo tanto generar orden con el area encargada. '),(53,' usuario manifiesta manjol tapado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada  '),(54,'  usuaria manifiesta desbordamiento de manjol, causando malos olores desde hace varios días esperamos prontas solución de parte de la empresa, por lo tanto generar visita medica con el area encargada.  '),(55,' usuaria manifiesta visita para crear \"usuario\" \" droguería Cafam, frente ferretodo, verificar cuantos, punto potables ,tomar datos del usuario ,teléfono, cedula, nombre completo ,dirección, verificar si el predio cuenta con  alcantarillado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  '),(56,' usuario manifiesta visita para que se verifique que no esta utilizando el servicio de acueducto ya  que cuenta con pozo artesanal, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(57,' usuario manifiesta alcantarillado tapado ,debido a que no baja y esta rebosado, las aguas negras corren por la calle, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.   '),(58,' usuaria manifiesta que cuenta con el servicio de agua potable pero que no lo utiliza, ya que cuenta  con pozo subterráneo , por lo tanto generar visita técnica del area encargada '),(59,' usuaria manifiesta, maquinaria pesada rompió la tubería de acueducto  desde el día 27 de enero \r\n y hasta el momento esta así dejando a varios usuarios sin el servicio de acueducto,\r\nnota: usuaria al dia  '),(60,' Usuaria manifiesta manjol tapado agua negras encharcadas en la calle, los baños no bajan pedimos pronta solución de parte de la empresa, Por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(61,' usuaria manifiesta que el predio esta deshabitado hace aproximadamente 6 meses, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(62,' usuario manifiesta mi casa en construcción tenia acometida, con las nuevas redes de agua potables me dejaron sin el servicio, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada  '),(63,'  Usuaria manifiesta solicitud de acometida de agua potable ,y del servicio de alcantarillado pide que por favor sea más pronto posible, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada '),(64,'  usuario manifiesta rompimiento de tubo madre de acueducto, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.   '),(65,'  usuaria manifiesta manjol tapado desde hace varios días, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.   '),(66,' usuario manifiesta que no tiene servicio de agua ni alcantarillado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada  '),(67,'   usuario manifiesta que le están cobrando unos meses de agua sin estar usando el servicio, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  '),(68,'  usuario  manifiesta fuga de agua potable, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(69,' usuario manifiesta alcantarillado colapsado, hace ya mas de mes, el piso se esta poniendo verde y resbaladizo, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(70,' usuario manifiesta el tubo del alcantarillado que esta en la mitad de la calle  se desplomo lo que causa malos olores  a los habitantes de la cuadra, por lo tanto generar visita técnicas con el area encargada.  '),(71,' usuaria manifiesta yo Otilia molina Pedrozo como presidenta de junta de acción del barrio 10 de julio  hacemos la petición para que la comunidad y barrios aledaños cuente con el servicio publico de alcantarillado, hace mas de 25 años que se fundo este barrio y siempre ha presentado inconvenientes con la lluvias ,aguas residuales que afectan la salud de la comunidad, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(72,'  usuario manifiesta desplome de pavimento frente a la fiscalía, brota malos olores insoportables, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada  '),(73,' Usuario manifiesta alcantarillado rebosado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada  '),(74,'  Usuaria manifiesta que hace 6 años mando a suspender el servicio de agua potable y desde ese tiempo no le generaban facturas, el día 19 de febrero me llegó una factura con un montón demasiado alto, yo tengo pozo profundo pido que la empresa verifique y me solucioné ese problema, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada. '),(75,' Usuaria manifiesta que cuenta con el servicio de acueducto pero que no le llega agua por lo tanto pide que la empresa le realice visita. Por lo tanto generar visita técnica con el área encargada. '),(76,'  Predio desocupado desde el mes de Enero del 2022,por lo tanto generar visita técnica con el área encargada. '),(77,' usuario manifiesta que no utiliza el servicio de  acueducto por que hay pozo, la casa  hace un año esta en arriendo, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada  '),(78,' usuario manifiesta inconformidad con el cobro del servicio, dice estar  al día y le  llega la factura del mes de diciembre con un cobro super alto donde le están cobrando 4 facturas, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  '),(79,'  Usuaria manifiesta inconformidad con el pago de la facturas, yo me atrase con el pago del servicio   casi un año, pero desde hace tiempo he venido abonado, pero no veo  el descuento en la  factura que canelo, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(80,'Usuario manifiesta inconformidad con la facturación del servicio, no tengo ninguno del los 3 servicios  y me envían facturas, por lo tanto genera visita técnica el area encargada.  '),(81,' Usuario manifiesta que en la calle 16 con kra 4, el manjol esta reventado y rebosado, agradezco pronta solución por parte de la empresa, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada '),(82,' usuario inconforme por el cobro de la factura del mes de enero, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  '),(83,'  Usuario manifiesta como presidenta de junta de acción del barrio 10 de julio hago este derecho de petición en nombre de mi comunidad, pidiendo  la solicitud del servicio alcantarillado ya que hace 25 año que se fundo dicho barrio, pero siempre hemos presentado inconvenientes con las aguas residuales que afectan la salud de los residentes\r\npartiendo de los hechos mencionados y haciendo valer mis derechos de petición, derecho al medio ambiente, y derecho a la salud. '),(84,'  usuario manifiesta manjol rebosado, agua negra en la calles con malos olores, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(85,' manjol rebosado malos olores, aguas negras derramadas en las calles, por lo tanto generar visitas técnica con el area encargada. '),(86,'  Alcantarillado tapado aguas negra en las calles, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada '),(87,' Usuario manifiesta predios desocupados desde el mes de septiembre 2021, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  '),(88,' Usuario manifiesta predios desocupados desde el mes de septiembre 2021, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  '),(89,'  usuaria manifiesta nunca he tenido ningún servicio publico para tener esa deuda, la empresa me envió recibo en febrero, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada '),(90,'  usuario manifiesta solicito de instalación de acometida, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada '),(91,' Usuario manifiesta que en la vivienda nunca ha habido servicio de agua ni tuberías por esta razón no puedo cancelar las facturas, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.      '),(92,'  alcantarillado tapado desde hace días, malos olores, por lo tanto generar visita técnica con el area. '),(93,' Usuario manifiesta que en su predio no tiene el servicio de acueducto, por que cuento con pozo artesanal   pero la empresa me genera factura, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada  '),(94,'  usuario manifiesta alcantarillado rebosado y tubo de agua potable partido, agua negras en las calles y malos olores, por lo tanto generar orden técnica con el area encargada.  '),(95,'  usuario manifiesta la empresa le esta cobrando servicio de agua potable, y hasta el momento no lo hemos utilizado, por eso le pide que se corrija la factura, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(96,' Manjol tapado '),(97,' Usuario inconforme con la factura del servicio nunca le habían generado y ahora que la empresa lo hace me llega por un monto elevado por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(98,' usuaria manifiesta inconformidad con la factura del servicio público, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(99,'fuga de agua potable y Reparcheo'),(100,'usuario solicita que se realice destaponamiento del alcantarillado para que estas agua fluya normal y no se estén derramando en los patios y ocasionando malos olores y enfermedades a los habitantes de la comunidad, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(101,' usuario manifiesta predio desocupado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada '),(102,' usuario manifiesta predio desocupado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada '),(103,' usuario manifiesta predio desocupado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  '),(104,'usuaria manifiesta que nunca ha utilizado el servicio de acueducto y la empresa le esta cobrando, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada '),(105,' usuario manifiesta solicita del servicio de acometida alcantarillado, por lo tanto generar vista técnica con el area encargada. '),(106,' usuario manifiesta predio desocupado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada '),(107,'usuario manifiesta inconformidad no utiliza el servicio de agua solo alcantarillado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(108,'usuaria manifiesta rompimiento de tubo de agua potable en la calle, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada  '),(109,'  usuario manifiesta predio desocupado desde el día 2 de febrero, por lo tanto generar visita tecnica con el area encargada. '),(110,' usuaria manifiesta que no esta utilizando el servicio de agua potable, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(111,'  usuario manifiesta fuga del servicio de agua potable, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  '),(112,'  usuario manifiesta predio en construcción desde hace varios meses, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada '),(113,'  usuario manifiesta predio en construcción desde hace varios meses, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada '),(114,'  usuario manifiesta manjoles tapados de toda la cuadra, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  '),(115,' usuario manifiesta predio desocupado \r\ncambio de usuario , por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(116,'  usuario manifiesta que no utiliza el servicio de acueducto, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada '),(117,'  Usuario pide revisión con el fin de verificar si están reabriendo el servicio por parte de la ESP, o   pozo subterráneo, por lo tanto generar vista técnica con el área encargada.  '),(118,'  usuario manifiesta predio desocupado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(119,'  usuario manifiesta predio desocupado desde pandemia, por lo tanto generar visita técnica  con el area encargada  '),(120,'  usuario manifiesta alcantarillado tapado desde hace 4 días malos olores en la calle, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(121,'  usuario manifiesta manjol tapado aguas negras en las calles y malos olores, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(122,' usuario manifiesta que en el barrio san Jorge hace aproximadamente 3 día no tienen el servicio de agua potable, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada  '),(123,'  usuario manifiesta  manjol desbordado agua negra en las calles con malos olores, por lo tanto generar visita con el area encargada  '),(124,'  usuario manifiesta predio desocupado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  '),(125,' usuario manifiesta manjol rebosado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada '),(126,'  usuario manifiesta que no utiliza el servicio de acueducto, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(127,'  usuaria manifiesta predio desocupado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(128,'  usuario manifiesta manjole rebosado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(129,'  usuario manifiesta manjoles rebosados, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada  '),(130,'  usuario manifiesta predio desocupado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada  '),(131,' usuario manifiesta manjole tapado, frente al club magdalena , me esta perjudicando el ingreso de los pacientes a la IPS UNITERSALUD, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(132,'    usuario manifiesta predio desocupado desde el mes de enero, por lo tanto generar visita técnica. '),(133,' usuario manifiesta predio desocupado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada '),(134,' usuario manifiesta manjole rebosado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada '),(135,'  usuario manifiesta que no utiliza el servicio de acueducto, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(136,' usuario manifiesta que no utiliza el servicio de agua potable solo tengo es el servicio del alcantarillado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(137,'usuario manifiesta manjol rebosado en el colegio Luis López de meza, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada '),(138,'   usuario manifiesta manjol rebosado en el colegio arcecio cáliz amador, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(139,'  usuario manifiesta que solo utiliza el servicio del alcantarillado ya que cuenta con pozo artesanal, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(140,'Usuario manifiesta que le esta cobrando el servicio de acueducto, el cual no utiliza por que tiene pozo artesanal, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(141,'  Usuario manifiesta manifiesta que le esta cobrando el servicio de acueducto, y alcantarillado los  cual no utiliza, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada '),(142,'  usuario manifiesta fuga de agua potable en la entrada de su casa, por lo tanto generar visita técnica  '),(143,'  Usuario manifiesta fuga de agua potable, en la calle desde hace varios días, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  '),(144,'  usuario manifiesta que no utiliza el servicio de agua potable, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada '),(145,'usuario manifiesta que no utiliza el servicio de agua potable, y que le llega doble facturación, por lo tanto generar visita técnica con el area. '),(146,'  usuario manifiesta fuga de agua potable, por lo tanto generar visita técnica. '),(147,'  usuario manifiesta que no utiliza el servicio de agua potable de la empresa, que por favor se lo descuente de la factura, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada  '),(148,'  usuario manifiesta que hace varios años el predio esta desocupado pido que la empresa me haga el favor de colaborarme, con el monto de la factura, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.\r\n '),(149,'  usuario manifiesta predio desocupado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(150,'  usuario manifiesta que tiene poza que no utiliza el servicio alcantarillado de la empresa, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(151,'  usuario manifiesta fuga de agua potable desde hace varios días, por lo tanto generar vista tecnica con el area encargada. '),(152,'  usuaria manifiesta manjole tapado pido, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(153,'  usuario manifiesta manjol tapado, hace varios días, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(154,'  usuario manifiesta que solo utiliza el servicio del alcantarillado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(155,' usuario manifiesta que no utiliza el servicio de agua potable solo alcantarillado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(156,' usuaria manifiesta fuga de aguas negras ya hace 8 días con desbordamiento del piso, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(157,'Usuario manifiesta predio desocupado hace ya tres meses, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(158,'  usuario manifiesta manjol rebosado y con tapa reventada, malos olores, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(159,'  usuario manifiesta que manjol rebosado, por lo tanto generar visita técnica con el area.  '),(160,'  usuario manifiesta manjol rebosado, patios llenos de aguas negras y malos olores, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada '),(161,' usuario manifiesta predio desocupado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(162,'  usuario manifiesta fuga de agua potable, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(163,'usuario manifiesta  que no tiene el servicio de acueducto, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(164,'  usuaria manifiesta predio desocupado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  '),(165,' usuaria manifiesta fuga de agua potable en la calle por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(166,' usuaria manifiesta predio desocupado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(167,'  usuaria manifiesta agua potable en mal estado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada   '),(168,' presidenta de la junta de acción comunal barrio las américa manifiesta que vecina tiene unos apartamentos los cuales están derramando aguas negras y la usuaria no hace nada, por lo tanto la comunidad se manifiesta sobre esta problemática, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  '),(169,'usuario manifiesta que no hacen uso de las servicios de la empresa, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(170,'  usuario manifiesta que solo tiene el servicio del alcantarillado, pero la empresa le esta generando facturas a altos costos, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(171,'  usuario manifiesta que solo tiene el servicio del alcantarillado, pero la empresa le esta generando facturas a altos costos, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(172,'usuario manifiesta vecinos con desagüe de aguas negras en las calles llevo 12 años con el mismo problema, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(173,'  usuaria manifiesta manjol tapado malos olores pido por favor arreglar ya que es una corporación que presta servicio de primera infancia hay niños que permanecen todo el día soportando el mal  olor, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(174,'  usuario manifiesta servicio  de acometida de agua potable, por  lo tanto generar visita técnica con el area encargada.   '),(175,'   usuario manifiesta servicio  de acometida de agua potable, por  lo tanto generar visita técnica con el area encargada.    '),(176,'   usuaria manifiesta manjol tapado malos olores pido por favor arreglar ya que es una corporación que presta servicio de primera infancia hay niños que permanecen todo el día soportando el mal  olor, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  '),(177,'  usuario manifiesta predio desocupado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(178,'  usuario manifiesta predio desocupado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(179,'usuaria manifiesta acometida del alcantarillado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(180,' usuaria manifiesta que mando a realizar el servicio de acometida sin la autorización de la empresa , las persona que mando no dieron con el tubo madre,  por lo tanto solicita a la empresa la conexión, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  '),(181,'  usuario manifiesta predio desocupado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(182,'  usuaria manifiesta manjol rebosado, por lo tanto generar visita técnica.  '),(183,'  usuaria manifiesta manjol rebosado, por lo tanto generar visita técnica.  '),(184,' usuario manifiesta manjol rebosado malos olores, con mas de 3 meses con el problema, pido por favor me colaboren , por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(185,' usuario manifiesta manjol rebosado malos olores, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(186,'  usuario manifiesta que no utiliza el servicio de agua potable, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  '),(187,'  usuaria manifiesta no tener los servicio de la empresa, pero si me llegan las facturas, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(188,' Usuario manifiesta que no tiene el servicio de agua potable solo alcantarillado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(189,' usuario manifiesta desplome de loza por fuga, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  '),(190,'  usuaria manifiesta desplome por fuga de agua potable, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(191,'usuaria solicita servicio de acometida de agua potable, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(192,'usuario manifiesta que no tiene servicio de agua potable ni servicio de alcantarillado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(193,'  usuaria manifiesta predio desocupado desde el 15 de julio de 2021, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(194,'  Usuario manifiesta fuga de agua potable en el sector del mercado publico, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(195,' Usuario manifiesta manjol tapado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(196,'  usuaria manifiesta agua potable en mal estado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada   '),(197,'usuarios manifiestan manjol reventado y brotando aguas negras, por lo tanto generar visita tecnica con el area encargda. '),(198,'Usuaria manifiesta tubo del alcantarillado reventado y brotando aguas negra y excremento en la calle afectado la salud y el medio ambiente, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(199,'  Usuaria manifiesta predio desocupado desde el 1ro de mayo de 2022, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(200,'usuario manifiesta que el servicio de agua potable no le llega, por lo tanto generar visita técnica  con el area. '),(201,'usuario manifiesta manjol reventado y brotando malos olores, hace ya varios meses, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  '),(202,' Usuario manifiesta solicitud de acometida de alcantarillado, por lo tanto generar visita  con el area encargada. '),(203,' Usuario manifiesta solicitud de acometida de alcantarillado, por lo tanto generar visita  con el area encargada. '),(204,'Usuario manifiesta manjol rebosado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  '),(205,'Usuario manifiesta predio desocupado desde hace 2 meses, por lo tanto generar vista técnica con el area encargada. '),(206,' Usuario manifiesta predio descepado hace ya 1 mes, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(207,'  usuario manifiesta fuga de agua potable, desde hace varios días, por lo tanto genera visita técnica con el area encargada. '),(208,' Usuario manifiesta que no tiene el servicio de agua potable, por lo tanto genera visita técnica con el area encargada. '),(209,'Usuario manifiesta manjol rebosado, malos olores, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(210,' usuaria manifiesta predio desocupado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(211,'Fuga de agua potable pido que por favor se de solución ya que están realizando trabajo de pavimentación por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(212,'Usuario manifiesta que no utiliza los servicios de la empresa pide que por favor los suspendan , por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  '),(213,'  usuario manifiesta fuga de agua potable, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada  '),(214,'  usuario manifiesta fuga de agua potable, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(215,'usuario manifiesta desplome de pavimento por fuga frente al colegio nacional, que pone en peligro a los estudiantes, por lo tanto genera visita técnica con el area encargada. '),(216,'  usuario manifiesta tubo roto en la calle derrame del liquido , por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. '),(217,'  usuario manifiesta manjol rebosado, por lo tanto generar visita tecnica con el area encargada. '),(218,'Usuario manifiesta manjol rebosado hace ya mas de un mes tengo el vertimiento frente de mi casa, por lo tanto generar visita tecnica con el area encargada. '),(219,' Usuario manifiesta predio desocupado, por lo tanto generar visita tecnica con el area encargada. '),(220,'Usuario manifiesta manjol rebosado malos olores, por lo tanto generar visita tecnica con el area encargada.  '),(221,'Usuario manifiesta q al frente de su casa existe una fuga de agua potable. \r\nSe genera visita técnica para verificar y dar solución al daño que se pueda haber presentado '),(222,'Usuario manifiesta que en la esquina llamada papabuelo hay una fuga de agua potable, que corre por toda la calle.\r\nSegún la queja presentada generar visita técnica, con el fin de determinar causales del problema y buscarle una solución a satisfacción del querellante.   '),(223,'Usuario manifiesta que en el sector de su residencia hay un manjol rebosado, causando malos olores. Según queja presentada, generar visita técnica, con el fin de determinar o verificar la magnitud del problema, y proseguir a darle pronta solución.\r\n '),(224,'Usuario manifiesta que en el sector de su residencia, se encuentra un manjol rebosado y que la tapa esta destruida. \r\nSe genera vista por el área encargada a fin de verificar y diagnosticar la dimensión del daño presentado y darle pronta solución.   '),(225,'Usuario manifiesta que por su casa hay un manjol que se desplomo y se esta hundiendo.\r\nPor lo tanto generar visita técnica para determinar y diagnosticar el posible problema y darle pronta solución.   '),(226,' Usuario Manifiesta que el alcantarillado del sector de su residencia se encuentra rebosado.\r\nPor lo tanto generar visita técnica a fin de verificar y diagnosticar la problemática y darle pronta solución.   '),(227,'Usuario manifiesta rebosamiento de manjoles y vertimiento de aguas negras en el sector del mercado publico.\r\nPor lo tanto generar visita técnica, a fin de verificar y diagnosticas el problema y darle pronta solución.  '),(228,'Usuario manifiesta manjol rebosado y vertimiento de aguas negras en la calle.\r\nGenerar visita técnica para verificar y diagnosticar el problema para darle pronta solución.  '),(229,'Usuario  manifiesta que el sector de su residencia hay un manjol tapado y rebosado.  \r\nPor lo tanto generar visita técnica para verificar y diagnosticar el problema, a fin de darle pronta solución.   '),(230,'Usuario manifiesta manjol rebosado botando aguas negras, perjudicando la comunidad\r\nPor lo tanto generar visita técnica a fin de confirmar y diagnosticar el problema, para darle pronta solución. \r\n  '),(231,'Usuario manifiesta que su residencia esta desocupada, pide una revisión.\r\nPor lo tanto generar visita técnica, a fin de confirmar y dar solución.  '),(232,'Usuario solicita que le realicen una visita por que no cuenta con el servicio de acueducto y se lo cobran. \r\nPor lo tanto general visita técnica a fin de confirmar y diagnosticar la información.   '),(233,' Usuario solicita inspección al manjol principal, esta presentando malos olores en las residencias. Por lo tanto generar visita técnica para confirmar y diagnosticar la problemática. '),(234,'  Usuario manifiesta que su residencia esta desocupada desde hace un año. \r\nPor lo tanto generar visita por el área encargada a fin de confirmar la información del reclamante. '),(235,'Usuario manifiesta que por su residencia hay un manjol rebosado, presentando mal olor.\r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada a fin de confirmar y diagnosticar la información.   '),(236,'Usuario solicita revisión en su residencia para verificar que no cuenta con el servicio de acueducto, por que tiene pozo artesal. \r\nPor lo tanto general visita técnica, para confirmar información y dar pronta solución.   '),(237,'Usuario manifiesta que en la Cra.6 con calle 7 se encuentra un manjol rebosado.\r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada para confirmar y diagnosticar la información y dar pronta solución.   '),(238,'Usuario manifiesta fuga de agua potable en la calle cerca a su residencia, que esta generando problemas en la calle.  \r\nPor lo tanto generar visita técnica con el área encargada a fin de diagnosticar el problema y dar pronta solución.   '),(239,'Usuario solicita una revisión en el manjol que se encuentra rebosado cerca a su residencia, al lado de los apartamentos de Vicente Galvis.\r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada para diagnosticar el problema y darle pronta solución.   '),(240,'  Usuario manifiesta que hay una fuga de agua potable en la calle 1ra. con calle 12, dejando sin servicio varias casas de la comunidad.\r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada, a fin de verificar y diagnosticar la información.  '),(241,'Usuario solicita que se le haga mantenimiento o limpieza al manjol ubicado en la carrera 19#9A-42, barrio pueblo nuevo, pues esta rebosado y vertiendo aguas que generan malos olores perjudicando a las personas del sector. \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada, a fin de verificar y diagnosticar el problema.  Para dar pronta solcuion. '),(242,' Usuario manifiesta que en la calle 1 entre carreras 10 y 11, se encuentran tres manjoles tapados y rebosados así como una tapa destruida que necesitamos sea reconstruida lo mas pronto posible.\r\nPor lo tanto general visita técnica a fin de confirmar y diagnosticar la problemática y dar solución.  '),(243,'Usuario  solicita una inspección en la dirección antes mencionada, a fin de revisar la acometida que a va a mi residencia, por q no nos esta llegando el servicio de agua.\r\nPor lo tanto generar visita técnica a fin de confirmar y diagnosticar el problema y dar pronta solución.    '),(244,'Usuario  solicita una inspección a fin de confirmar q las facturas números 11000 y 2561 fueron unificadas, por lo que quedo funcionando un solo local, cuya factura es la 2561. \r\nPor lo tanto generar visita técnica para confirmar la información y dar pronta solución.  '),(245,' Usuario solicita revisión o visita al predio ubicado en la Clle. 8 #13C.105 barrio las María, por que ese predio se encuentra deshabitado desde el mes de enero. así como que se le cambie el nombre del usuario.  \r\nPor tanto generar visita técnica por el área encargada a fin de confirmar la información y dar solución al problema.   '),(246,'Usuario manifiesta alcantarillado tapado.\r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada, para confirmar y diagnosticar el problema, a fin de dar pronta solución. '),(247,'Usuario manifiesta que al frente de su residencia se encuentra un manjol tapado y rebosado vertiendo aguas negras con malos olores que están afectando la comunidad.\r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada, a fin de verificar y diagnosticar la información y darle pronta solución.   '),(248,'Usuario solicita se le realice una visita a fin de verificar que el apartamento se encuentra desocupado hace mas de tres meses. \r\nPor lo tanto generar visita técnica a fin de confirmar la información.  '),(249,' El usuario manifiesta que en la carrera 12 con calle 3 se encuentra varios manjoles tapados y rebosados. \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada para determinar daños y acciones a seguir, a fin de dar pronta solución.  '),(250,'Usuario solicita revisión  de tubería en su residencia ubicada en la calle 8 # 20-07, ya que no cuenta con el servicio de acueducto, pues cuenta con un pozo perforado.\r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada a fin de verificar y diagnosticar el problema y darle pronta solución.  '),(251,'Usuario manifiesta que el servicio de acueducto no le esta llegando, por lo que solicita una revisión, pues no le llega el agua y hasta q no lo llegue el agua no paga la factura.\r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada, para verificar y diagnosticar el problema.    '),(252,'Usuario manifiesta que en la calle 15 con carrera 2 hay varios manjoles tapados y rebosados, desprendiendo malos olores que afectan la comunidad.  \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada, a fin de verificar la información y diagnosticar el problema.   '),(253,'Usuario manifiesta que no le esta llegando el servicio de agua, pero que si se le cobra en la factura. \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada a fin de verificar la información y diagnosticar el problema para  dar inmediata solución.  '),(254,'Usuario manifiesta que cerca a su residencia hay un manjol rebosado vertiendo aguas negras que afectan la comunidad. \r\nPor tanto generar visita técnica por el área encargada para verificar la información y diagnosticar el problema para darle pronta solución.   '),(255,'Usuario manifiesta que al frente de su residencia ubicada en la calle 4 # 11-20, se encuentra un manjol rebosado y vertiendo aguas negras que producen  malos olores. \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada, a fin de verificar la información y diagnosticar el problema para dar pronta solución.   '),(256,'Usuario manifiesta que al frente de su residencia ubicada en la calle 8 # 11 -71, se encuentra una fuga de agua potable, en la tubería de asbecto cemento presentando un gran derramamiento de agua.  \r\nPor lo tanto general visita técnica por el área encargada para verificar la información y diagnosticar el problema para dar pronta solución. '),(257,'Usuario manifiesta que en el sector de su residencia ubicada en la carrera 12 # 1 - 56, se encuentra un tubo del alcantarillado partido y esta ocasionando malos. \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada a fin de verificar y diagnosticar el problema y dar pronta solución.  '),(258,'Usuario manifiesta que en la carrera 5 # 10 - 34, se encuentra un manjol rebosado con fuerte vertimiento de aguas negras y malos olores, afectando la salud de los vecinos.  \r\nPor lo tanto general visita técnica a fin de verificar y diagnosticar el problema para darle pronta solución.   '),(259,'Usuario solicita una visita en la calle 3 # 10 -06, para confirmar que la residencia se esta utilizando solo como bodega y por lo tanto no se están utilizando los servicios de acueducto ni alcantarillado, se solicita cobrar la tarifa mínima. \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada  para confirmar y diagnosticar la información.  '),(260,'Usuario manifiesta que al principio del año 2020, por motivos de la pandemia me vi obligada a mudarme a la residencia de mi hija, por lo que soy una mujer viuda y sola, por lo que mi residencia desde ese momento se encuentra desocupada. \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada para verificar la información y tomar las medidas correspondientes.   '),(261,'Usuario manifiesta que hay un manjol rebosado y desbordando aguas negras en todo el centro de la calle 9 # 4-15. \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada a fin de verificar la información y diagnosticar el problema.  '),(262,'Usuario solicita que le hagan una revisión en la calle 12 # 2A-7 por que se encuentra desocupada. \r\nPor lo tanto generar visita técnica a fin de verificar la información y diagnosticar solución.  '),(263,'Usuario manifiesta que en la carrera 15 # 9A-65, hay una fuga de agua potable donde se esta desperdiciando mucho el agua.\r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada a fin de diagnosticar el problema.   '),(264,'Usuario manifiesta que el local comercial ubicado en la carrera 2 # 8-18 se encuentra desocupado desde el mes de marzo, por lo que solicita una visita al mismo para que se le cobre la tarifa mínima. Por lo tanto generar visita técnica a fin de verificar la información y dar solución.   '),(265,' Usuario manifiesta que en el sector de su residencia en la calle 10A.#19-02,  se encuentra un manjol lleno y cuando llega el agua o se bajan los sanitarios el agua se devuelve ocasionando perjuicios a los usuarios. Solicitan limpieza del mismo.  \r\nPor lo tanto generar visita técnica a fin de diagnosticar el problema y dar pronta solución.  '),(266,'Usuario manifiesta que en la carrera 1ra.con calle 15 se encuentran varios manjoles rebosados y que solicitan su mantenimiento y limpieza. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada. '),(267,'Usuario manifiesta que la residencia ubicada en la calle 2A. # 7-37, se encuentra desocupada, por que tanto pide que le hagan una visita. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada para verificar información.  '),(268,'Usuario manifiesta que el predio ubicado en la calle 4 con carrera 9 -21, se encuentra deshabitado desde hace seis meses, por lo que pide se le cobre la tarifa mínima. Por lo tanto generar visita técnica a fin de verificar la información y tramitar la solución-  '),(269,'Usuario manifiesta que en la calle 1ra. con carrera 10, se presento el derrumbe de una alcantarilla que se ha convertido en un hueco en la vía, que esta perjudicando a la comunidad sobre todo a los niños que se pueden ir a esa hueco.\r\nPor lo que se solicita visita técnica para verificar la información y diagnosticar el problema para darle pronta solución.   '),(270,'Usuario pide que se le haga una visita urgente ya que la alcantarilla el tubo madre esta tapada y derramando aguas negras, que esta afectando a la comunidad. Por lo anterior generar visita técnica a la dirección antes señalada para verificar la información y diagnosticar el problema para darle pronta solución  '),(271,'Usuario manifiesta que en la carrera 5 # 7-24 hay una alcantarilla rebosada vertiendo aguas negras con malos olores que afectan la comunidad. Por tanto generar visita técnica por el área encargada para verificar la información y diagnosticar el problema.  '),(272,'Usuario manifiesta que el local comercial ubicado en la calle 4 # 3- 50, se encuentra desocupado desde hace 2 años siete meses, por lo que pide que se le cobre la mínima como desocupada.\r\nPor lo tanto generar visita técnica para verificar la información y dar solución al problema.   '),(273,'Usuario manifiesta que en el barrio 3 de diciembre no llega el servicio de agua desde hace muchos años, por lo que pide la comunidad que se realicen unos apiques a fin de instalar acometidas. Por lo tanto Generar visita técnica para diagnosticar el problema y llevar los materiales y herramientas necesarias.  '),(274,'Usuario manifiesta que en la calle 4 con carreras 9 y 10 se encuentra un manjol rebosado, causándole problemas a la comunidad, pedimos pronta solución. Por lo tanto generar visita tecnica a fin de diagnosticar el problema, llevar herramientas necesarias que permitan dar pronta solución al problema.  '),(275,' Usuario manifiesta que no cuenta con el servicio de acueducto y que por la falta de este servicio se vio obligado a instalar un pozo perforado, pide que le hagan una visita para que le resuelvan el problema. Por lo tanto generar visita técnica para verificar la información y dar pronta solución  '),(276,'Usuario manifiesta que nunca ha contado con el servicio de agua potable, pues en su residencia cuenta con un pozo perforado, por lo que pide se le haga una visita para que le solucionen el problema. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada para verificar la información y darle pronta solución.    '),(277,'Usuario manifiesta que en la calle 4# 12- 49 se encuentra un manjol tapado y rebosado, que esta ocasionando perjuicio a la comunidad por el vertimiento de aguas negra. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada para diagnosticar el problema y dar pronta solución. '),(278,'Usuario manifiesta que en la calle 9 con carreras 17 y 18, después de los trabajos de pavimentación que realizaron allí, se vienen presentando un rebosamiento en los manjoles, que esta afectando las baterías sanitarias de la Institución educativa general Santander, por lo que piden pronta solución . Usuario manifiesta que en la calle 9 con carreras 17 y 18, después de los trabajos de pavimentación que realizaron allí, se vienen presentando un rebosamiento en los manjoles, que esta afectando las baterías sanitarias de la Institución educativa general Santander, por lo que piden pronta solución.\r\nPor lo tanto general visita técnica por el área encargada, a fin de diagnosticar el problema y dar pronta solución. '),(279,' Usuaria manifiesta que no cuenta con el servicio de acueducto, por falta de presión el agua no les llega, por que solicitamos se nos solucione el problema y no se nos cobre por un servicio que se nos esta prestando.\r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada para verificar la información y dar solución al usuario.  '),(280,'Usuario manifiesta que no le llega el servicio de acueducto por falta de presión, pero que la empresa si le factura el servicio, por que solicita se solucionen el problema. \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada para verificar la información y diagnosticar el problema, a fin de dar solución al usuario.   '),(281,'Usuario manifiesta que en el sector de su residencia se encuentran los manjoles tapados y rebosados, causando malestar e inconformidad en la comunidad afectada.\r\nPor lo tanto generar visita por el área encargada a fin de diagnosticar el problema y dar pronta solución, llevar materiales y herramientas necesarias.   \r\n  '),(282,'Usuario manifiesta que en el sector de su casa se encuentra un manjol rebosado. \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada, para diagnosticar el problema y dar pronta solución.   '),(283,'Usuario manifiesta que el manjol ubicado en la calle 10 con carrera 18, se encuentra dañada, por lo que puede ocasionar un accidente.\r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área  encargada a fin de diagnosticar el problema y dar pronta solución. '),(284,'Usuario manifiesta que hay una fuga de agua potable en la calle 1ra. con carrera 9,  ocasionando inconvenientes en el sector.  \r\nPor lo tanto generar visita técnica a fin de verificar y diagnosticar la información y dar pronta solución al problema.   '),(285,'Usuario manifiesta que en la calle 7 con carreras 7 y 8, se encuentra un manjol rebosado vertiendo aguas negras que afectan la comunidad.  \r\nPor lo tanto generar visita técnica para diagnosticar el problema, y dar pronta solución. '),(286,'Usuario manifiesta que se presenta un vertimiento de aguas negras en toda la calle, ocasionando malos olores y perjudicando la comunidad,  por que todo la placa alrededor del manjol esta destruida.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada a fin de diagnosticar el problema y dar pronta solución.   '),(287,' Usuario manifiesta que en la calle 11 # 23-55, se encuentra un vertimiento de aguas negras que proceden un manjol que se encuentra en la calle, queremos pronta solución. Por lo tanto generar visita visita técnica por el área encargada, a fin de diagnosticar el problema y dar pronta solución al usuario.  '),(288,' Usuario manifiesta que en la carrera 18 con calle 8 esquina, se encuentra un manjol rebosado que esta afectando el sistema de alcantarillado de la clínica.   '),(289,'Usuaria manifiesta que la residencia ubicada en la calle 2#9 - 63, se encuentra desocupada desde el día 2 de agosto del presenta año, por lo que pide que no se le genere factura por servicios no prestados. Por lo tanto generar visita por el área encargada a fin de verificar la información y tomar las medidas correspondientes.   '),(290,'Usuario manifiesta que la residencia ubicada en la calle 8 # 7-51 de esta ciudad, desde el comienzo del 2020 y durante dos años aproximadamente permaneció desocupada, que solo desde el mes de abril del presente año se volvió a ocupar, anexo estado de cuenta de la empresa de energía, pedimos se nos hagan los descuentos necesarios. Por lo tanto generar visita técnica y verificar la información para dar pronta solución.   '),(291,'Usuario manifiesta que en la calle 5 con carrera 13 se encuentra un manjol rebosado vertiendo aguas negras, que afectan la comunidad. agradecemos nos colaboren y solucionen este problema. Por lo tanto generar visita técnica para diagnosticar el problema y tomar los correctivos necesarios para dar solución a la comunidad.   '),(292,'Usuario manifiesta que la residencia ubicada en la calle 13 #8-27 se encuentra desocupada desde el día 20 de agosto del presente año, por lo que pedimos senos suspenda el servicio ya q no se esta habitando la casa. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada a fin de verificar la información y tomar las medidas necesarias para dar solución al usuario.  '),(293,'USUARIA MANIFIESTA QUE HAY UNA FUGA DE AGUA QUE ESTA CAUSANDO AFECTACIÓN A LAS VIVIENDAS CERCANAS, SE GENERA VISITA TECNICA PARA DIAGNOSTICAR EL PROBLEMA Y DAR PRONTA SOLUCIÓN '),(294,'Usuario manifiesta que en la carrera 15 con 15 barrio las María, se encuentra una fuga de agua de potable, perjudicando la comunidad. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada a fin de  diagnosticar y dar pronta solución al problema.  '),(295,'Usuario manifiesta que en la carrera 15 barrio las brisas, se encuentra un tubo partido con mucho derramamiento de agua en toda la carretera principal vía el salto. '),(296,'Usuario manifiesta que en el predio conocido como el Salón del Reino de los Testigos de Jehová, no cuentan con el servicio de acueducto, por que tienen pozo perforado por lo que reclaman ser excluido del cobro de este servicio. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada y dar pronta solución al problema.  '),(297,'Usuario manifiesta que se le están cobrando dos meses de servicios de acueducto y alcantarillado, sin haberlo utilizado pues la residencia se encuentra desocupada. Por lo tanto generar visita técnica para verificar la información y dar pronta solución. '),(298,'Usuario manifiesta que la residencia ubicada en la calle 1ra.# 12 -24 barrio 12 de octubre, se encuentra desocupada, por lo que solicitan la suspensión del servicio.  Por lo tanto generar vista técnica a fin de verificar la información y dar solución al usuario.   '),(299,'El usuario manifiesta que en su residencia ubicada en la calle 13 # 8 -90 de esta ciudad, se le esta facturando el servicio doblemente, por lo que solicita una revisión a fin de verificar que es una sola residencia, por lo que solicita se le soluciones este problema. \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada a fin de diagnosticar el problema y dar pronta solución.   '),(300,' Usuario manifiesta que la residencia ubicada en la calle 9 # 7 - 31, estuvo desocupada desde el mes de marzo hasta el mes de septiembre del presente año, por tal motivo solicita se le hagan los respectivos descuentos. \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada a fin de verificar la información y dar pronta solución  al usuario. '),(301,'Usuario manifiesta que el manjol en el sector de su residencia necesita una limpieza, por que esta desprendiendo aguas residuales con malo olor.  \r\nPor lo tanto generar visita técnica para diagnosticar el problema y dar pronta solución al usuario.  '),(302,'Usuario manifiesta que no le esta llegando el servicio de agua potable, por falta  de presión, por lo que solicita pronta solución. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada a fin de diagnosticar el problema y darle pronta solución al usuario.   '),(303,'Usuario manifiesta que en la calle 7 # 20 -24 barrio manzanares de esta ciudad, se encuentra un manjol rebosado que perjudica mi residencia, por favor dar pronta solución. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada, a fin de deagnosticar el problema y dar pronta solución.  '),(304,'Usuario manifiesta que por motivos de la ola invernal, el local comercial de razón social Hotel el Rosario, se encuentra totalmente desocupado, por lo que solicitamos se nos tenga en cuenta para el cobro de las facturas.  Por lo tanto generar visita técnica por el are encargada, verificar información y dar solución al usuario.   '),(305,'Usuario manifiesta fuga de agua potable en la calle, en la calle al frente del taller (el mono). \r\nPor lo tanto general visita técnica por el area encargada para diagnosticar el problema y dar solución   '),(306,'Usuario manifiesta que hay un  manjol rebosado vertiendo aguas negras al frente del ancianato, afectando la comunidad.  Por tanto generar visita técnica para diagnosticar información y dar solución   '),(307,'Usuario manifiesta que el carro de la basura al pasar partió la tapa del manjol, causando daño en el alcantarillado y vierten aguas negras que están afatando la comunidad, les agradecemos nos den pronta solución. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada y dar solución al problema.   '),(308,'Usuario manifiesta que el alcantarillado esta rebosado y vertiendo aguas que están afectando la comunidad, no pueden respirar. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada y dar pronta solución al problema.  '),(309,'Usuario manifiesta que el agua no les llega y cuando llega es con muy poca presión, no llega con presión. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada y diagnosticar el problema para da pronta solución.  '),(310,'Usuario manifiesta que en el sector de su residencia se encuentra un registro de alcantarillado tapado, vertiendo aguas negras. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada para diagnosticar el problema y darle solución.   '),(311,'Usuario manifiesta que las tuberías del alcantarillado se encuentran obstruidos y están botando aguas negras con malos olores. Por lo tanto general visita técnica para diagnosticar el problema.   '),(312,'Usuario manifiesta que hay un tubo de agua potable roto y que se esta botando mucha agua.\r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada y dar pronta solución.  '),(313,' Usuario manifiesta que hay una fuga de agua potable.\r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada para diagnosticar información y dar solución al problema.  '),(314,' Usuario manifiesta que los registros de alcantarillado están tapados y no se aguantan el mal olor.\r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada para diagnosticar el problema y dar solución.  '),(315,'Usuario manifiesta que en su sector se encuentra una fuga de agua potable\r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada para verificar y diagnosticar el problema. a fin de dar pronta solución.  '),(316,' Usuario manifiesta q su residencia se encuentra deshabitada, solicita visita. \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada y dar solución al problema del usuario. '),(317,' Usuario reporta alcantarillado tapado y aguas negras vertidas. \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada a fin de diagnosticar y da pronta solución al problema '),(318,' Usuario reporta manjol rebosado piden limpieza.\r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada y dar pronta solución   '),(319,'Usuario solicita se le anule de la factura el valor cobrado por los servicios de acueducto y alcantarillado, por falta de la prestación de los mismos. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada, a fin de verificar y diagnosticar el problema y darle pronta solución    '),(320,'Usuario manifiesta que desde hace cuatro(4) meses se encuentra una fuga de agua potable, que afecta la comunidad, en la calle 7 # 5-56 de esta ciudad, q incluso esta dañando la pavimentación de la calle, por lo que requieren pronta solución. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada y dar pronta solución al problema.   '),(321,' Usuario manifiesta que en la calle 18 con carrera 2 (2- 44)de esta ciudad, se encuentra el alcantarillado rebosado y tapado, por lo que solicito pronta solución al problema, pues en mi residencia tengo funcionando un hogar infantil que esta siendo afectado. Por lo tanto general visita técnica y dar prioridad al problema.  '),(322,' Usuario manifiesta que con la pasada creciente los manjoles quedaron tapados y el servicio de alcantarillado no funciona. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada y dar pronta solución. '),(323,'Usuario manifiesta que en la calle 5 con cra 9,  se encuentra un hundimiento del pavimento del alcantarillado vertiendo aguas negras. Por lo tanto generar visita técnica y dar pronta solución al problema.   '),(324,' Usuario manifiesta que se encuentra un manjol tapado y rebosado en la carrera 2 esquina.  \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada y dar pronta solución.  '),(325,'Usuario manifiesta que el alcantarillo se encuentra rebosado.\r\nPor lo tanto generar visita técnica por el ara encargada, a fin de diagnosticar y resolver el problema.   '),(326,' Usuario manifiesta que el alcantarillado de su sector se encuentra rebosado. \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada a fin de diagnosticar y dar pronta solución a la comunidad.  '),(327,' Usuario manifiesta que el alcantarillado de su sector se encuentra rebosado.\r\nPor lo tanto generar visita técnica a fin de diagnosticar el problema y darle pronta solución a la comunidad.  '),(328,' Usuario manifiesta que se encuentra en su sector un manjol rebosado. \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada, a fin de diagnosticar el problema y dar pronta solución.  '),(329,'Usuario manifiesta que en su sector hay un tuvo roto de alcantarillado. \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada, para diagnosticar el problema y dar pronta solución a la comunidad.  '),(330,'Usuario solicita limpieza de los manjoles ubicados en la calle con carreras 5 y 6 y calle 10 con carreras 5, 6 y 7 de esta ciudad, por q se encuentran rebosados y obstruidos. Por lo tanto generar visita técnica a fin de dar solución a la comunidad.   '),(331,'Usuario manifiesta que entre la carrera 13 con calle 5, se encuentra una fuga de agua de potable, afectando la comunidad.\r\nPor lo tanto generar vista técnica por el área encargada a fin de diagnosticar el problema y dar pronta solución a la comunidad.   '),(332,'Usuario manifiesta que en la calle 4 con carrera 14, se encuentra una fuga de agua potable, afectando la comunidad. \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada, a fin de diagnosticar el problema y dar pronta solución a la comunidad.   '),(333,'Usuario manifiesta que en la calle 4 entre carreras 6 y 7, se encuentra una fuga de agua potable que esta afectando la comunidad. \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada, a fin de diagnosticar el problema y dar pronta solución a la comunidad.   '),(334,'Usuario manifiesta que en la calle 14 con carrera 1A, se encuentra en manjol rebosado causando daños a la comunidad. \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada, a fin de diagnosticar el problema y dar pronta solución a la comunidad.   '),(335,'Usuario manifiesta que el sector de la calle 4 con carrera 9, se encuentra un manjol con la tapa hundida que genera vibraciones cuando los vehículos pasan, y estas vibraciones están generando daños a la estructura de las viviendas aledañas al manjol. \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada para diagnosticar el problema y dar pronta solución a la comunidad. '),(336,'Por lo tanto generar vista técnica por el área encargada a fin de diagnosticar y dar pronta solución a la comunidad.  '),(337,'Usuario manifiesta que en el sector de la carrera 2A, con calle 11, se encuentra un manjol tapado y rebosado vertiendo aguas negras y mal olientes que están afectando la comunidad.\r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada para diagnosticar el problema y dar pronta solucion a la comunidad.   '),(338,'Usuario manifiesta que desde hace 15 días  no le esta llegando el servicio de agua potable, pero que se lo cobran. \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada, a fin de diagnosticar el problema y dar pronta solución.  \r\n  '),(339,'Usuario manifiesta que en l sector de la calle 1A. con carreras 11 y 12, se encuentra una fuga de agua que esta causando que el agua no llegue por falta de presión y también esta inundando la calle. \r\nPor lo tanto generar visita técnica y dar pronta solución a la comunidad.   '),(340,' Usuario manifiesta que en la 8 con carrera 4-51, se viene presentando salidas de aguas negras de un manjol, que esta afectando la comunidad.  \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada y dar pronta solución al problema.   '),(341,'Usuario manifiesta q en la carrera 1 con calle 1, se encuentra el alcantarillado desplomado y esta brotando malos olores. \r\nPor lo tanto generar visita técnica y dar pronta solución al problema de la comunidad.  '),(342,'Usuario manifiesta que en el sector de la calle 6 con carrera 2, se encuentra un manjol rebosado.  \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada y dar pronta solución a la comunidad.  '),(343,'Usuario manifiesta que hace quince (15) días no le llega el servicio de agua potable, pero que si les esta llegando la factura de cobro, que se le hace injusto que se le cobre un servicio q no le llega.\r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada, a fin de dar pronta solución al usuario.  '),(344,'Usuario manifiesta que en el sector de la carera 6 con calle 16, se encuentra un manjol tapado y rebosado que obstruye el normal funcionamiento del alcantarillado, ocasionando problemas en la comunidad.\r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada a fin de dar pronta solución al problema de la comunidad.   '),(345,'Usuario manifiesta que en la carrera 2 con calle 10, se encuentra una fuga de agua potable, producida por el trafico de vehículos pesados q rompen la tubería. \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada, a fin de diagnosticar el problema y dar solución a la comunidad.   '),(346,'Usuario manifiesta que en la calle 10 c0n carrera 3, se encuentra una fuga de agua potable, que esta ocasionando inconvenientes en la comunidad.  \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada y dar pronta solución a la comunidad.   '),(347,'Usuario manifiesta que después de unos trabajos que realizo la Empresa, en el sector de calle 4 con carrera 11, dejaron un escombro al frente de su casa q le impide la entrada y salida, pide q le recojan los escombros.\r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada y dar pronta solución al usuario.    '),(348,'  Usuario manifiesta que en la calle 15 con carrera 6, se encuentra un alcantarillado desbordado vertiendo aguas mal olientes. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada, para verificar y diagnosticar el problema.  '),(349,'Usuarios manifiestan que en la carrera 3 entre calles 13 y 14, se encuentran 4 manjoles rebosados y perjudicando la comunidad. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada y tomar medidas para dar pronta solución a la comunidad.   '),(350,' usuario manifiesta que en la calle 9 con carrera 8 , se encuentra una fuga de agua  potable, que ocasiona molestias en el sector. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada, a fin de diagnosticar el problema y dar pronta solución.  '),(351,'Usuario manifiesta que la residencia ubicada en la calle 2A. # 7 - 01, se encuentra deshabitada, por lo tanto solicito me sea quitada la deuda q me están cobrando. Por lo tanto generar visita técnica  por el ara encargada.   '),(352,'Usuario manifiesta que no le esta llegando el servicio de acueducto, y que cuando lo recibe viene en muy mal estado y sin presión llega es gota agota. pero que si le cobran el servicio.\r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada y dar pronta solución.  '),(353,'Usuario manifiesta que en la calle 8 con carrera 9, se encuentra una fuga de agua potable, ocasionando problemas en la comunidad.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada y dar pronta solución al usuario.  '),(354,'Usuario manifiesta que en el sector de la calle 15 con carrera 6, se encuentra un rebosamiento del alcantarillado, vertiendo naguas negras q afectan la comunidad.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada y dar pronta solución.   '),(355,'Usuario manifiesta que en la calle 9 con carrera 4, se encuentra un manjol con la tapa partida, las cual ha generado un rebosamiento que afecta la comunidad.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada y dar pronta solución.    '),(356,'Usuario manifiesta que en el sector de la calle 15 con carrera 4, se encuentra un problema con el alcantarillado que esta vertiendo aguas negra. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada y dar pronta solución.  '),(357,' Usuario manifiesta que la residencia ubicada en la calle 11 # 3-25 de esta ciudad, se encuentra deshabitada hace dos año que su dueño murió, por lo que se encuentra sola y cerrada desde entonces. \r\nPor lo tanto ordenar visita técnica por el área encargada.  '),(358,' Usuario manifiesta que la residencia ubicada en la calle 7 # 20-24 de esta ciudad, se encuentra deshabitada desde el día 20 de enero del presente año, y q además va a permanecer así por mucho tiempo.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  '),(359,' Usuario solicita una visita en la carrera 19B # 9A.-37, a fin de verificar que su residencia no cuenta con el servicio de acueducto  y si se lo están cobrando.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada  y dar pronta solución al usuario.  '),(360,'Usuario manifiesta que la residencia ubicada en la calle 10A - # 19A. 10, no cuenta con el servicio de acueducto, pues tiene pozo perforado, pero si le cobran el servicio. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  '),(361,'Usuario manifiesta que en el sector de la calle 14 con carrera 1ra. se encuentra el alcantarillado tapado y rebosado.  Por tanto generar visita técnica por el área encargada y dar pronta solución.   '),(362,'Usuario manifiesta que en la carrera 6 con calle 16, se encuentra un manjol rebosado causando la devolución de las aguas negras hacia las residencias. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada y dar pronta solución al problema.  '),(363,' Usuario manifiesta que la residencia ubicada en la calle 10 # 3 - 33, se encuentra desocupado, que a la fecha no sabemos por q se nos sigue cobrando los servicios.  Por tanto generar visita técnica por el área encargada y dar pronta solución al usuario. '),(364,'Usuario manifiesta que no cuenta con el servicio de agua potable, por lo que solicita una visita.\r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  '),(365,' Usuario manifiesta que no cuenta con el servicio de agua potable, pero si se lo cobran, por lo que solicita una vista. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada. '),(366,'Usuario manifiesta que en la calle 5 con carrera 14, se encuentra una fuga de agua potable afectando la comunidad. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada y dar pronta solución.   '),(367,'Usuario manifiesta que el servicio del agua no le esta llegando, hace varios días y cuando llega, llega es gota agota sin fuerza.  Por lo tanto generar visita técnica por el área y dar pronta solución al problema.   '),(368,'Usuario reporta alcantarillado rebosado y vertiendo aguas negras en toda la calle. Por tanto generar visita técnica por el área encargada y dar pronta solución.   '),(369,'Usuario reporta desplome de un manjol que se encuentra vertiendo aguas negras en la calle. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada y dar pronta solución.  '),(370,'Usuario reporta  manjol tapado y rebosado vertiendo aguas negras.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada para diagnosticar el problema y dar pronta solucion. '),(371,'Usuario reporta manjol rebosado vertiendo aguas negras. Por lo tanto generar vista tecnica para diagnosticar el problema y dar pronta solución.    '),(372,'Usuario reporta manjol tapado y rebosado vertiendo aguas negras en los patios y calles.  \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada para diagnosticar el problema y dar pronta solución.   '),(373,'Usuario reporta fuga de agua potable anegando todo la calle. Por lo tanto generar vista técnica  '),(374,'Usuario reporta fuga de agua potable y fuerte vertimiento de agua potable en las calle. por lo tanto generar visita técnica por el ara encargada.  '),(375,'Usuario reporta que en su sector de residencia hace varios días no llega el servicio de agua potable.\r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   '),(376,'Usuario reporta manjol rebosado y vertimiento de aguas negras en la calle.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   '),(377,'Usurario reporta fuga de agua potable, vertiendo aguas a la calle.  \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada, a fin de diagnosticar el problema y dar pronta solución.   '),(378,'  usuario manifiesta que la residencia ubicada en la  KRA 3 # 14-43 barrio el progreso se encuentra desocupado, por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  '),(379,'  usuario manifiesta que la residencia ubicada en la  KRA 13 # 1B-65 barrio el Santander se encuentra desocupado, por lo tanto generar visita técnica por el área encargada. '),(380,' usuario manifiesta que la residencia ubicada en la  KRA 17 # 10 -05b barrio las américas  no cuenta con el servicio de agua potable. por lo tanto generar visita técnica por el area encargada. '),(381,' Usuario manifiesta predio desocupado hace varios meses, en la kra 2a#12-03 barrio la candelaria, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.  '),(382,'  usuario manifiesta manjol rebosado , malos olores, aguas negras en las calles, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada. '),(383,' Usuario manifiesta manjol rebosado , malos olores aguas negras en las calles, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada. '),(384,' Usuario manifiesta obstrucción en el  tubo del alcantarillado brotando malos olores afectando el medio ambiente, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada. '),(385,' Usuario manifiesta manjol reventado, y brotando malos olores y derramando aguas negras en las calles, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.   '),(386,' Usuario manifiesta manjol rebosado aguas negras en las calles olores insoportables, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada. '),(387,' Usuario Manifiesta manjol rebosado, no se puede usar los baños por que no bajan y brotan aguas negras, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada. '),(388,' usuario manifiesta que la ESP le está generando factura a su nombre ya hace mas de un año en un predio que no es de su propiedad y tampoco esta conectado al servicio de agua ni alcantarillado ya que es un garaje de cosas viejas, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.  '),(389,' usuaria manifiesta casa desocupada desde hace 1 mes, por lo generar visita técnica con el área encargada. '),(390,' usuaria manifiesta casa desocupada desde hace 1 mes, por lo generar visita técnica con el área encargada. '),(391,'  Usuaria manifiesta predio desocupado desde el mes de diciembre, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.'),(392,'  Usuaria manifiesta predio desocupado desde el mes de diciembre, por lo tanto generar visita tecnica con el área encargada '),(393,'Usuarios manifiestan que en los barrios Manzanares 1.2 y 3 se encuentran varios manjoles tapados causando afectación a la comunidad. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada, a efecto de diagnosticar el problema y dar pronta solución.  '),(394,'Usuario manifiesta que en su sector la tubería principal de alcantarillado esta tapado.\r\nPor tanto generar vista técnica por el área encargada para diagnosticar la información. '),(395,' Usuario manifiesta que el manjol del sector se encuentra obstruida afectando su normal funcionamiento. Por tanto generar visita técnica por el área encargada para diagnosticar el problema.  '),(396,'Usuario manifiesta que la oficina ubicada en la calle 6 # 3-4 barrio Centro, se encuentra desocupada y que además esta a su vez es una oficina que hace parte de la misma residencia.  Por lo tanto generar visita técnica para verificar la información.  '),(397,'Usuario manifiesta que en lo que va transcurrido del año, la vivienda ubicada en la carrera 11 # 4 - 36 barrio san francisco, se encuentra desocupada. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada a fin de verificar información.  '),(398,'Usuario manifiesta que después de unos trabajos realizados por la Empresa, funcionarios dejaron escombros en la calle que incomodan y perjudican la entrada a la residencia, por lo tanto requieren q se les recoja. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada y dar pronta solución al usuario.   '),(399,'  USUARIO MANIFIESTA CAMBIO DE EXTRATO DE VIVIENDA YA QUE ELLA PERTENECE A ESTRATO 2 Y LA EMPRESA LE COBRA COMO ESTRATO 3, POR LO TANTO GENERAR VISITA TECNICA CON EL AREA ENCARGADA. '),(400,'  USUARIO MANIFIESTA PREDIO DESOCUPADO HACE MAS DE 3 MESES,POR LO TANTO GENERAR VISITA TECNICA CON EL AREA ENCARGADA. '),(401,' USUARIA MANIFIESTA PREDIO DESOCUPADO DESDE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022,LO ANTERIOR ES PARA TENER EN CUENTA LAS FUTURAS FACTURACIONEES, POR LO TANTO GENERAR VISITAS TECNICA CAN EL AREA ENCARGADA '),(402,'   USUARIO MANIFIESTA PREDIO DESOCUPADO, POR LO TANTO GENERAR VISITA TECNICA CON EL AREA ENCARGADA. '),(403,'Usuario manifiesta que en su residencia se están devolviendo las aguas negras por toda la residencia, por que el manjol de la calle esta rebosado. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada para diagnosticar el problema y dar pronta solución.  '),(404,'Usuario manifiesta que le los apartamentos ubicados en la calle 8#2a.24 de razón social Alfonzo Gómez, se encuentran desocupados y que le están cobrando un consumo muy alto. Por lo tanto generar visita por el área encargada a fin de verificar información y dar solución al usuario.  '),(405,' Usuario manifiesta que entre la calle 3 con carrera 3 barrio chapinero, frente a hotel panorama, se esta presentando un vertimiento de aguas negras y malos olores.  Por lo tanto generar visita tecnica por el área encargada para diagnosticar el problema y dar porta solución.  '),(406,'Usuario manifiesta que en la calle 4 con carrera 11 barrio la plegaria, se encuentra un manjol rebosado, hace mas de 15 día.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada a fin de diagnosticar el problema y dar pronta solución.  '),(407,'Usuario reporta que en el sector de la carera 2 entre calles 14 y 15 del barrio la candelaria, se encuentran unos manjoles tapados, el alcantarillado esta colapsado.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   '),(408,'Usuario manifiesta que en la calle 11 con carrera se encuentra un manjol tapado vertiendo aguas negras. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   '),(409,'Usuario reporta una fuga de agua potable en la carrera 2A. con calle 11 barrio centro.   Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada, a fin de diagnosticar el problema y dar pronta solución.   '),(410,'Usuario manifiesta que en el sector de la carrera 8 entre calles 14 y 15 barrio Oscar Pisciotti, los manjoles están tapados y rebosados.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada a fin de diagnosticar el problema y dar pronta solución a la comunidad.   '),(411,'Usuario manifiesta que el predio se encuentra en construcción y q por lo tanto se encuentra deshabitado. Por lo tanto generar visita técnica para verificar la información y dar solución al usuario. '),(412,'Usuario manifiesta que el predio ubicado en la carrera 2A. # 11.5, se encuentra desocupado, desde hace dos meses.  '),(413,'Usuario manifiesta que el predio ubicado en la Carrera 2A- 11 # 38 local 2, se encuentra desocupado desde hace un mes.   Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada, a fin de darle solución al usuario.   '),(414,' Usuario manifiesta que la residencia ubicada en la Calle 6  # 5 - 20 barrio chapinero, se encuentra desocupada, por lo que solicita una visita a fin de que se le cobro como desocupado.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada a fin de dar solución al usuario. '),(415,'Usuario manifiesta que en la carrera 1A. con calle 15 barrio la candelaria, se encuentran unos manjoles tapados  causando perjuicios a la comunidad. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada a fin de dar solución a la comunidad.  '),(416,'Usuario manifiesta fuga de agua potable en la calle.    Por lo tanto generar visita tecnica por el area encargada.   '),(417,'Usuario reporta manjol rebosado, desde hace días    '),(418,'Usuario manifiesta que en su sector hay varios manjoles rebosados, vertiendo aguas.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   '),(419,'Usuario reporta manjol rebosado vertiendo aguas negra hace un mes.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   '),(420,'Usuario reporta manjol rebosado, desde hace varios días.   Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  '),(421,' Usuario reporta que entre la calle 10 con carrera 4 barrio el progreso, se encuentran los manjoles tapados.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada. '),(422,'Usuario manifiesta que en el sector de la carrera 2 con calle 6 barrio centro, el alcantarillado esta tapado, vertiendo aguas mal oliente.   '),(423,'Usuario manifiesta que la residencia ubicada en la Carrerea  19A- # 9A- 37 barrio pueblo nuevo, no cuenta con el servicio de acueducto.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   '),(424,'Usuario reporta que la residencia ubicada en la Calle 3 # 8 - 61 barrio la padilla, se encuentra desocupada desde hace.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   '),(425,'Usuario  manifiesta que la residencia ubicada en la calle 2 # 11- 27 barrio Santander, se encuentra desocupada.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   '),(426,'Usuario manifiesta manjol rebosado desde hace un mes, en el sector de la carrera 11 con calle 2A-Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   '),(427,'Usuario reporta alcantarilla rebosado, en el sector de la parte atrás del ancianato San Vicente de Paul.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   '),(428,'Usuario solicita una visita a fin de verificar que a la residencia ubicada en la calle 6 #7- 67, le esta llegando doble facturación. si es un solo predio. por lo demás al verificar la información solicito eliminar la doble facturación. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   '),(429,' Usuario reporta predio desocupado por construcción.  Por lo tanto generar visita tecnica por el area encargada.  '),(430,'Usuario reporta alcantarillado rebosado hace varios días.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   '),(431,'Usurario reporta manjol rebosado, desde hace varios días. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  '),(432,'Usuario solicita limpieza de manjol tapado. Por lo tanto generar visita tecnica por el area encargada. '),(433,'Usuario solicita limpieza de manjol.Por lo tanto generar visita tecnica por el area encargada. '),(434,'Usuario manifiesta problemática con el alcantarillado rebosados, en el sector de la carrera 20 con calle 9 barrio pueblo nuevo, afectando la comunidad.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   '),(435,'  Usuario manifiesta obstrucción de tubería madre.  por lo tanto generar visita técnica por el área encargada. '),(436,' Usuario reporta fuga de agua potable en la calle.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   '),(437,'Usuario manifiesta que por un trabajo realizados por funcionarios de la Empresa, dejaron varios locales sin el servicio de agua potable.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  '),(438,'Usuario solicita la unificación de los locales ubicados en la calle 7 con carrera 4 esquina, por motivos de reconstrucción, pues serán remodelados para dejar solo dos locales. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   '),(439,'Usuarios manifiestan en el sector del mercado publico, se encuentran varios manjoles tapados y rebosados, vertiendo aguas negras a la calle, que están afectando la comunidad.   Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  '),(440,'Usuario manifiesta que la residencia ubicada en la carrera 2# 15-43 barrio la candelaria, se encuentra desocupado. por lo que solicita no se le facture mas.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   '),(441,'Usuario solicita verificación de consumo por casa desocupada.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   '),(442,' Usuario manifiesta que le esta llegando la factura de los servicios de acueducto y que su residencia no cuenta con ese servicio, por lo tanto solicita que le eliminen la factura. Por lo tanto generar visita técnica por el ara encargada.  '),(443,'Usuario manifiesta que le están cobrando un servicio que no recibe, por q nunca le ha llegado el agua potable.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada . '),(444,'Usuario manifiesta que le están cobrando un servicio que ni le llega, por lo tanto pide que le anulen la factura.    Por lo tanto generar visita técnica por el área  encargada. '),(445,'Usuario reporta un manjol rebosado y tapado, ocasionando que los baños no bajen. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  '),(446,'Usuario manifiesta que no cuenta con el servicio de acueducto por que ese servicio nunca llego, por lo que toman el servicio de agua de un pozo artesanal que mando hacer.   '),(447,' Usuario manifiesta que la factura del agua le llega cara y que la residencia esta desocupada.  por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   '),(448,'Usuario manifiesta que el manjol de la Cra. 12 con calle 3 se encuentra desplomado por el trafico pesado, por lo que puede ocasionar un grave accidente. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  '),(449,'Usuario Reporta manjol rebosado y tapado, obstruyendo el paso de vehículos y personas.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   '),(450,'Usuario reporta manjol rebosado y tapado.   Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   '),(451,'Usuario reporta obstrucción en tubería principal de alcantarillado.   Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   '),(452,' Usuario reporta problemática con el alcantarillado tapado desprendiendo malos olores.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   '),(453,'Usuario reporta un manjol rebosado y vertiendo aguas negras.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  '),(454,'Usuario reporta manjol rebosado y tapado.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada a fin de diagnosticar el problema.  '),(455,'Usuario manifiesta que el predio ubicado en la calle 5 # 6 - 89 barrio chapinero, se encuentra desocupado hace dos años. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   '),(456,'Usuario reporta un manjol en mal estado tapado y la tapa del mismo destruida.   Por tanto generar visita técnica por el área encargada.  '),(457,'Usuario reporta daño en las redes del alcantarillado. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   '),(458,'Usuario solicita una visita técnica a fin de verificar que la residenciase encuentra deshabitada y le facturación el consumo.    Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  '),(459,' Usuario reporta fuga de agua potable por la ruptura de un tubo, en la calle 4 con carrera 12 barrio la plegaria. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  '),(460,' Usuario reporta majol rebosado.  Por lo tanto general visita técnica por el área encargada.  '),(461,'Usuario reporta desplome en el sistema de alcantarillado.  Por lo tanto generar visita tecncia por el área encargada.   '),(462,'Usuario alcantarilla rebosado en el barrio san mateo.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   '),(463,'  Usuario solicita corrección en el cobro de la factura de los servicios, por que considera que es excesivo.  Por lo tanto  generar  visita técnica  por el área encargada.  '),(464,'Usuario reporta daño en el sistema de alcantarillado.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   '),(465,' Usuario reporta manjol rebosado y vertimiento de aguas negras en la calle.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada a fin de diagnosticar y dar pronta solución al problema.   '),(466,' Usuario  manifiesta que estará fuera de la ciudad unos meses, por lo que solicita  se le tenga en cuenta para lo de su facturación, que una  vez este de regreso estará reportando la novedad.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  '),(467,'Usuario manifiesta que no cuenta con el servicio de agua potable, pero que si le cobran el servicio, por lo que solicita le solucionen el problema.     Por lo tanto generar visita  tecnica.  '),(468,' Usuario manifiesta que le están  cobrando un servicio que el no utiliza por que nunca le llega, que por lo tanto solicita que se le solucione el problema.   Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  '),(469,'Usuario reporta alcantarillado rebosado y vertiendo aguas mal oliente.   Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   '),(470,' Usuario reporta tapa de alcantarilla reventada, vertiendo aguas mal olientes. Por lo tanto generar visita por el área encargada a fin de diagnosticar el problema y dar solución.  '),(471,' Usuario reporta manjol rebosado. Por lo tanto generar visita técnica para diagnosticar el problema y dar solución. '),(472,' Usuario reporta mal estado del alcantarillado y malos olores en el ambiente. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada para diagnosticar el problema y dar solución. '),(473,'Usuario manifiesta que la residencia ubicada en la calle 2 # 13- 14, se encuentra desocupada desde el mes de diciembre del 2022.   Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada a fin de verificar información '),(474,' Usuario reporta manjol rebosado. vertiendo aguas negra a la calle.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  '),(475,' Usuario reporta fuga de agua potable en el sector del mercado publico, afectando la comunidad.   Por lo tanto  generar visita técnica por el área encargada a fin de diagnosticar el problema.   '),(476,'Usuario reporta vertimiento de aguas negras en la calle, que perjudica la comunidad.  Por lo tanto generar visita técnica  por el área encarga.   '),(477,' Usuario reporta taponamiento y vertimiento de aguas negras en la calle, de un manjol que se encuentra en la calle 7A. con carrera 15.  Por lo tanto generar visita técnica  por el área encargada.  '),(478,'Usuario reporta fuga de agua potable en la calle.   Por lo tanto generar visita por el área encargada a fin de diagnosticar el problema   '),(479,'Usuario reporta que los manjoles de la calle 1 con carrea 9, se encuentran tapados y rebosados.  Por lo tanto generar visita tecnica por el area encargada.  '),(480,'Usuario reporta problemas en el alcantarillado y se devuelven las aguas negras.   Por lo tanto generar visita técnica por el arrea encargada.   '),(481,' Usuario reporta que hay un manjol rebosado y vertiendo aguas negras. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   '),(482,' Usuario reporta alcantarillado en la estado.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  '),(483,' Usuario manifiesta quela residencia ubicada en la Carrera 3 # 13 - 42 Apto. 3 barrio el progreso, se encuentra deshabitada, para su respectivo descuento. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  '),(484,' Usuario manifiesta que la vivienda ubicada en la carrera 3 # 13  42 barrio el progreso, se encuentra deshabitada, par su respectivo descuento.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  '),(485,'Usuario reporta manjoles rebosados en el sector se encuentra el CDI con niños q pueden ser afectados. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  '),(486,'Usuario reporta manjoles tapados y rebosados vertiendo aguas negras a la calle q afectan la comunidad. por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   '),(487,' Usuario reporta que el alcantarillado presta obstrucción, que por lo tanto esta generando malos olores y vertimiento de aguas negras que afectan la comunidad.   Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  '),(488,' Usuario manifiesta que la residencia ubicada en la Calle 1A. # 14 - 56 barrio 12 de octubre, se encuentra desocupada hace ya mas de seis meses.  Por tanto generar visita técnica por el área encargada.  '),(489,'Usuario manifiesta que la residencia ubicada en la  Calle 2 #  7 - 77 barrio barrio la padilla, se encuentra desocupada desde el mes de mayo, para lo del cargo fijo.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada para lo de su competencia.   '),(490,'Usuario reporta que se están devolviendo las aguas negras por los sifones.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   '),(491,'Usuario reporta una fuga de agua en la calle.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   '),(492,'Usuario reporta fuga de agua potable, solicitan pronta solución.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   '),(493,' Usuario manifiesta que hace varios días el sistema de alcantarillado se encuentra desbordado a causa de los aguaceros. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  '),(494,'Usuario reporta vertimiento de aguas negras en la calle, por la obstrucción de un manjol.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  '),(495,'Usuario manifiesta que el cobro de la factura es exagerado, pues el servicio no es contante y a veces ni llega.   Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   '),(496,'Usuario reporta sistema de alcantarillado tapado y vertimiento de aguas negras.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.    '),(497,'Usuario manifiesta que por el trafico de vehículos pesados se destruyó un tramo del sistema de alcantarillado. piden q lo cambien    '),(498,' Usuario reporta manjol rebosado, debido a las fuertes lluvias.  Por tanto generar visita técnica en el área encargada.  '),(499,'Usuario reporta que su vivienda esta colapsada por las fuertes lluvias, solicita limpieza.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   '),(500,' Usuario manifiesta no contar con ninguno de los servicios de acueducto ni alcantarillado. pero que si se los facturan, por lo q solicita le arreglen el  problema.  Por lo tanto generar visita tecnica por el área encargada.  '),(501,' Usuario reporta residencia desocupada.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  '),(502,'Usuario reporta fuga de agua en la calle.   Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   '),(503,'Usuario reporta que su residencia se encuentra desocupada desde hace aproximadamente mas de un mes, pedimos se nos haga la visita y tener en cuenta para el cobro mínimo de la factura. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   '),(504,'Usuaria reporta fuga de agua en la calle.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   '),(505,' Usuario reporta fuga de agua potable potable en la calle.  Por lo tanto generar visita por el area encargada.  '),(506,'Usuario reporta taponamiento del alcantarillado de la calle 14 con carrera 1ra.    Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   '),(507,' Usuario reporta que hay un tramo de tubería de alcantarillado destruido, por motivos del trafico de vehículos pesados. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   '),(508,' Usuario reporta obstrucción en el sistema de alcantarillado en la calle 7 con Cra. 20, desde que pusieron el pavimento nuevo.   '),(509,'Usuario manifiesta que después de unos trabajos realizados por la Empresa, dejaron escombros en la calle, por lo q solicita los retiren.  Por todo lo anterior generar visita técnica por el área encargada.   '),(510,' Usuario manifiesta que la residencia ubicada en la Carrera 19A # 7 - 05 barrio club de leones, no cuenta con el servicio de acueducto por la falta de continuidad del mismo, por lo que toma el servicio de un pozo de agua dulce.    Por lo anterior generar visita técnica por el área encargada.  '),(511,'Usuario manifiesta que la residencia ubicada en la calle 5 # 7 -20 barrio chapinero, se encuentra desocupada desde hace mas de dos año y que las facturas llegan igual sin el consumo.   '),(512,'Usuario reporta una fuga de agua potable, en la calle 1o con carrera 18 barrio pueblo nuevo y que se esta desperdiciando el agua.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   '),(513,'Usuario reporta deficiencia den el servicio de acueducto, que no le llega el servio.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   '),(514,'Usuario manifiesta que por  un trabajo de la Empresa al frente de su casa, se le ha presentado un desplome del pavimento al frente de su casa afectando su vivienda.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   '),(515,' Usuario manifiesta sistema que en el sector de su residencia se encuentra un manjol vertiendo aguas negras.   Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  '),(516,'Usuario reporta fuga de aguas negras en la calle.   Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   '),(517,' Usuario  manifiesta que en su sector se encuentra un desplome de alcantarillado.   Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  '),(518,'Usuario manifiesta que entre las carreras 9 y 10 hay un vertimiento de aguas negras, afectando la comunidad.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   '),(519,'Usuario manifiesta que entre las carreras 9 y 10 hay un vertimiento de aguas negras, afectando la comunidad.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   '),(520,' Usuario reporta que en la calle 10 con carrera 4° se encuentra un manjol rebosado. Por tanto generar visita técnica por el área encargada.  '),(521,'Usuario manifiesta que desde que en la calle 4 con Cras. 10 y 11, cuando llueve se presenta un vertimiento de aguas negras.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  '),(522,'Usuario manifiesta que por el trafico de vehículos pesados se destruyo un tramo de tubería sanitaria, causando vertimiento de aguas negras a la calle.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   '),(523,'Usuario manifiesta que en el sector de la calle 2 entre carreras 12 y 13 barrio santander, se encuentran varios manjoles tapados.    '),(524,' Usuario reporta que en la carrera 9 con calle 8 barrio las delicias, se encuentra un vertimiento de aguas negras en la calle.   Por lo tanto generar visita por el área encargada.  '),(525,'Usuario manifiesta que la vivienda ubicada en la calle 2 # 7- 77 barrio la padilla, se encuentra desocupad.  Por lo tanto generara visita técnica por el área encargada.  '),(526,' usuario manifiesta que la vivienda ubicada en la carrera 9 con calle 5 segundo piso apartamento 2 del barrio san francisco, va a estar desocupado durante el mes de diciembre y parte del mes de diciembre, pues la usuaria no es del municipio y se va de vacaciones dos meses.   Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  '),(527,' Usuario reporta que en la carrera 13 con calle 4° se encuentra un manjol tapado vertiendo aguas negras.   Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  '),(528,' Usuario reporta sistema de alcantarillado rebosado y vertimiento de aguas negras.   Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada. '),(529,'Usuario manifiesta que dese hace mas de seis meses que los funcionarios de la Empresa, realizaron unos trabajos en el sector, lo dejaron sin el servicio de agua portable.  Por lo tanto generar visita por el área encargada.  '),(530,'Usuario manifiesta que no esta recibiendo el servicio de agua potable hace ya varios días.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   '),(531,' Usuario reporta manjol tapado y rebosado.   Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  '),(532,' Usuario manifiesta que la vivienda ubicada en la calle 2A # 12- 16 barrio el banquito, se encuentra desocupada desde el día 1° de  noviembre.   Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  '),(533,'Usuario reporta que en la calle 14 con carrera 3, se encuentra un vertimiento de aguas negras afectando la comunidad.   Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   ');
/*!40000 ALTER TABLE `observaciones` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `pavimento`
--

DROP TABLE IF EXISTS `pavimento`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `pavimento` (
  `pv_numero` int(9) NOT NULL,
  `pv_tramo` char(2) NOT NULL,
  `pv_tipo` char(2) NOT NULL,
  `pv_codres` char(2) NOT NULL,
  `pv_largo` float(9,2) NOT NULL DEFAULT '0.00',
  `pv_ancho` float(9,2) NOT NULL DEFAULT '0.00',
  `pv_profun` float(9,2) NOT NULL DEFAULT '0.00',
  `pv_metros` float(9,2) NOT NULL DEFAULT '0.00',
  `pv_valor` float(9,2) NOT NULL DEFAULT '0.00',
  PRIMARY KEY (`pv_numero`,`pv_tramo`),
  KEY `pv_codres` (`pv_codres`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `pavimento`
--

LOCK TABLES `pavimento` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `pavimento` DISABLE KEYS */;
/*!40000 ALTER TABLE `pavimento` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `pedcom`
--

DROP TABLE IF EXISTS `pedcom`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `pedcom` (
  `pec_numero` int(9) NOT NULL,
  `pec_mesa` int(4) NOT NULL,
  `pec_observ` char(40) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`pec_numero`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `pedcom`
--

LOCK TABLES `pedcom` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `pedcom` DISABLE KEYS */;
/*!40000 ALTER TABLE `pedcom` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `pedsal`
--

DROP TABLE IF EXISTS `pedsal`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `pedsal` (
  `pes_numero` int(9) NOT NULL,
  `pes_mesa` int(4) NOT NULL,
  `pes_observ` char(40) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`pes_numero`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `pedsal`
--

LOCK TABLES `pedsal` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `pedsal` DISABLE KEYS */;
/*!40000 ALTER TABLE `pedsal` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `permisos`
--

DROP TABLE IF EXISTS `permisos`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `permisos` (
  `pe_codpro` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `pe_codemp` char(8) NOT NULL DEFAULT '',
  PRIMARY KEY (`pe_codpro`,`pe_codemp`),
  KEY `pe_codpro` (`pe_codpro`),
  KEY `pe_codemp` (`pe_codemp`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `permisos`
--

LOCK TABLES `permisos` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `permisos` DISABLE KEYS */;
/*!40000 ALTER TABLE `permisos` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `personal`
--

DROP TABLE IF EXISTS `personal`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `personal` (
  `pe_numero` int(9) NOT NULL DEFAULT '0',
  `pe_codemp` char(12) NOT NULL DEFAULT '',
  PRIMARY KEY (`pe_numero`,`pe_codemp`),
  KEY `pe_numero` (`pe_numero`),
  KEY `pe_codemp` (`pe_codemp`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `personal`
--

LOCK TABLES `personal` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `personal` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `personal` (`pe_numero`, `pe_codemp`) VALUES (10,'4'),(13,'10'),(13,'5'),(13,'6'),(13,'7'),(14,'10'),(14,'5'),(14,'6'),(14,'7'),(16,'10'),(16,'5'),(16,'6'),(16,'7'),(18,'4'),(18,'8'),(18,'9'),(23,'12'),(23,'13'),(23,'2'),(24,'4'),(24,'8'),(24,'9'),(34,'4'),(34,'8'),(34,'9'),(37,'10'),(37,'5'),(37,'6'),(37,'7'),(39,'10'),(39,'6'),(39,'7'),(46,'5'),(47,'12'),(47,'13'),(47,'2'),(48,'12'),(48,'13'),(48,'2'),(49,'12'),(49,'13'),(49,'2'),(50,'12'),(50,'13'),(50,'2'),(53,'10'),(53,'6'),(53,'7'),(54,'10'),(54,'6'),(54,'7'),(57,'12'),(57,'13'),(57,'2'),(59,'4'),(59,'8'),(59,'9'),(60,'10'),(60,'6'),(60,'7'),(62,'4'),(63,'4'),(63,'7'),(63,'9'),(64,'10'),(64,'5'),(64,'6'),(64,'7'),(65,'10'),(65,'6'),(65,'7'),(68,'10'),(68,'4'),(68,'9'),(69,'12'),(69,'13'),(69,'2'),(70,'10'),(70,'5'),(70,'6'),(70,'7'),(71,'12'),(71,'13'),(71,'2'),(72,'2'),(73,'10'),(73,'6'),(73,'7'),(81,'10'),(81,'11'),(81,'6'),(81,'7'),(83,'12'),(83,'13'),(83,'2'),(84,'10'),(84,'11'),(84,'6'),(84,'7'),(85,'10'),(85,'11'),(85,'6'),(85,'7'),(86,'12'),(86,'13'),(86,'2'),(94,'12'),(94,'13'),(94,'2'),(96,'10'),(96,'11'),(96,'6'),(96,'7'),(99,'4'),(99,'8'),(99,'9'),(100,'11'),(100,'5'),(100,'6'),(100,'7'),(105,'2'),(108,'4'),(111,'4'),(111,'8'),(111,'9'),(114,'11'),(114,'5'),(114,'6'),(114,'7'),(120,'12'),(120,'13'),(120,'2'),(121,'12'),(121,'13'),(121,'2'),(123,'12'),(123,'13'),(123,'2'),(125,'10'),(125,'12'),(125,'2'),(128,'10'),(128,'11'),(128,'5'),(128,'6'),(129,'10'),(129,'11'),(129,'5'),(129,'6'),(129,'7'),(131,'10'),(131,'5'),(131,'6'),(131,'7'),(134,'11'),(134,'5'),(134,'6'),(134,'7'),(137,'10'),(137,'11'),(137,'5'),(137,'6'),(137,'7'),(138,'12'),(138,'13'),(138,'2'),(142,'4'),(142,'8'),(142,'9'),(143,'4'),(143,'8'),(143,'9'),(146,'4'),(146,'8'),(146,'9'),(151,'4'),(152,'12'),(152,'13'),(152,'2'),(153,'10'),(153,'11'),(153,'5'),(153,'6'),(153,'7'),(156,'12'),(156,'13'),(156,'2'),(158,'10'),(158,'5'),(158,'6'),(158,'7'),(159,'12'),(159,'13'),(159,'2'),(160,'12'),(160,'13'),(160,'2'),(162,'4'),(162,'8'),(162,'9'),(165,'4'),(165,'8'),(165,'9'),(168,'12'),(168,'13'),(168,'2'),(172,'10'),(172,'11'),(172,'5'),(172,'7'),(173,'10'),(173,'5'),(173,'6'),(173,'7'),(176,'12'),(176,'2'),(176,'6'),(176,'7'),(179,'2'),(180,'2'),(182,'12'),(182,'13'),(182,'2'),(183,'12'),(183,'13'),(183,'2'),(184,'10'),(184,'5'),(184,'6'),(184,'7'),(185,'12'),(185,'13'),(185,'2'),(187,'2'),(189,'10'),(189,'5'),(189,'6'),(189,'7'),(190,'12'),(190,'13'),(190,'2'),(190,'6'),(190,'8'),(190,'9'),(191,'5'),(194,'4'),(194,'8'),(194,'9'),(195,'10'),(195,'5'),(195,'6'),(195,'7'),(197,'12'),(197,'13'),(197,'2'),(198,'10'),(198,'5'),(198,'6'),(198,'7'),(201,'13'),(201,'5'),(201,'6'),(201,'8'),(202,'12'),(202,'13'),(202,'2'),(202,'8'),(204,'10'),(204,'5'),(204,'6'),(204,'7'),(207,'4'),(207,'8'),(207,'9'),(209,'12'),(209,'13'),(209,'2'),(211,'4'),(213,'4'),(213,'8'),(213,'9'),(214,'4'),(214,'8'),(214,'9'),(216,'4'),(216,'8'),(216,'9'),(217,'10'),(217,'5'),(217,'6'),(217,'7'),(218,'12'),(218,'13'),(218,'2'),(219,'4'),(220,'12'),(220,'13'),(220,'2'),(222,'2'),(222,'8'),(222,'9'),(223,'13'),(223,'4'),(223,'5'),(223,'7'),(223,'8'),(223,'9'),(224,'12'),(224,'13'),(224,'2'),(226,'10'),(226,'5'),(226,'6'),(226,'7'),(227,'12'),(227,'13'),(227,'2'),(228,'10'),(228,'5'),(228,'6'),(228,'7'),(229,'12'),(229,'13'),(229,'2'),(230,'5'),(230,'6'),(230,'7'),(233,'6'),(233,'7'),(235,'6'),(237,'5'),(237,'6'),(237,'7'),(239,'12'),(239,'13'),(239,'2'),(240,'12'),(240,'3'),(240,'6'),(241,'5'),(241,'6'),(241,'7'),(242,'5'),(242,'6'),(242,'7'),(243,'6'),(243,'8'),(243,'9'),(246,'12'),(246,'13'),(246,'4'),(246,'6'),(249,'5'),(249,'7'),(249,'8'),(252,'10'),(252,'13'),(252,'5'),(252,'7'),(252,'9'),(255,'5'),(255,'7'),(255,'8'),(256,'12'),(256,'3'),(256,'6'),(257,'5'),(257,'7'),(257,'8'),(258,'5'),(258,'7'),(258,'8'),(261,'13'),(261,'4'),(261,'9'),(263,'12'),(263,'3'),(263,'6'),(265,'5'),(265,'6'),(265,'8'),(266,'13'),(266,'4'),(266,'5'),(266,'7'),(266,'8'),(266,'9'),(269,'12'),(269,'13'),(269,'4'),(269,'6'),(270,'12'),(270,'5'),(270,'6'),(271,'5'),(271,'6'),(271,'8'),(273,'12'),(273,'2'),(273,'6'),(274,'12'),(274,'13'),(274,'4'),(274,'9'),(277,'13'),(277,'4'),(277,'9'),(278,'13'),(278,'4'),(278,'9'),(281,'5'),(281,'6'),(281,'8'),(282,'12'),(282,'5'),(282,'6'),(282,'8'),(283,'13'),(283,'4'),(283,'9'),(284,'12'),(284,'2'),(284,'6'),(285,'12'),(285,'5'),(285,'6'),(286,'12'),(286,'13'),(286,'4'),(286,'xx'),(287,'12'),(287,'13'),(287,'4'),(288,'12'),(288,'2'),(288,'6'),(288,'9'),(291,'13'),(291,'4'),(291,'9'),(293,'2'),(293,'8'),(293,'9'),(294,'2'),(294,'8'),(294,'9'),(295,'2'),(295,'6'),(295,'8'),(301,'13'),(301,'14'),(301,'5'),(303,'5'),(303,'6'),(303,'8'),(305,'5'),(305,'6'),(305,'8'),(306,'5'),(306,'6'),(306,'8'),(307,'5'),(307,'6'),(307,'8'),(308,'5'),(308,'6'),(308,'8'),(310,'5'),(310,'6'),(310,'8'),(311,'5'),(311,'6'),(311,'8'),(312,'5'),(312,'6'),(312,'8'),(313,'5'),(313,'8'),(313,'9'),(314,'5'),(314,'6'),(314,'8'),(315,'12'),(315,'5'),(315,'8'),(317,'12'),(317,'5'),(317,'6'),(318,'5'),(318,'6'),(318,'8'),(320,'2'),(320,'6'),(320,'8'),(321,'5'),(321,'6'),(321,'8'),(322,'5'),(322,'6'),(322,'8'),(323,'5'),(323,'6'),(323,'8'),(324,'5'),(324,'6'),(324,'8'),(325,'5'),(325,'6'),(325,'8'),(326,'12'),(326,'5'),(326,'7'),(327,'5'),(327,'6'),(327,'8'),(328,'12'),(328,'5'),(328,'6'),(329,'5'),(329,'6'),(329,'8'),(330,'12'),(330,'14'),(330,'5'),(331,'5'),(331,'6'),(331,'8'),(332,'5'),(332,'6'),(332,'9'),(333,'5'),(333,'8'),(333,'9'),(334,'12'),(334,'5'),(334,'6'),(335,'5'),(335,'6'),(335,'8'),(337,'5'),(337,'6'),(337,'8'),(338,'5'),(338,'8'),(338,'9'),(339,'5'),(339,'8'),(339,'9'),(340,'5'),(340,'6'),(340,'8'),(341,'5'),(341,'6'),(341,'8'),(342,'12'),(342,'14'),(342,'5'),(343,'6'),(343,'9'),(344,'13'),(344,'5'),(344,'6'),(345,'5'),(345,'8'),(345,'9'),(346,'5'),(346,'6'),(346,'9'),(347,'8'),(347,'9'),(348,'13'),(348,'5'),(348,'6'),(349,'5'),(349,'6'),(349,'8'),(350,'2'),(350,'8'),(350,'9'),(353,'12'),(353,'14'),(353,'5'),(354,'13'),(354,'5'),(354,'6'),(355,'13'),(355,'5'),(355,'6'),(356,'13'),(356,'5'),(356,'6'),(361,'5'),(361,'6'),(361,'8'),(362,'12'),(362,'13'),(362,'5'),(366,'12'),(366,'14'),(366,'2'),(367,'12'),(367,'14'),(367,'5'),(368,'13'),(368,'5'),(368,'6'),(369,'13'),(369,'5'),(369,'6'),(370,'13'),(370,'5'),(370,'6'),(371,'13'),(371,'5'),(371,'6'),(372,'13'),(372,'5'),(372,'6'),(373,'12'),(373,'14'),(373,'2'),(374,'5'),(374,'8'),(374,'9'),(375,'14'),(375,'2'),(375,'6'),(375,'8'),(375,'9'),(376,'13'),(376,'5'),(376,'6'),(377,'5'),(377,'8'),(377,'9'),(382,'13'),(382,'5'),(382,'6'),(383,'13'),(383,'5'),(383,'6'),(384,'12'),(384,'14'),(384,'5'),(385,'13'),(385,'5'),(385,'6'),(386,'5'),(386,'6'),(386,'8'),(387,'2'),(387,'6'),(387,'8'),(393,'2'),(393,'6'),(393,'8'),(394,'13'),(394,'5'),(394,'6'),(394,'9'),(395,'13'),(395,'5'),(395,'6'),(395,'8'),(398,'5'),(398,'6'),(398,'8'),(403,'5'),(403,'6'),(403,'8'),(405,'13'),(405,'2'),(405,'6'),(405,'8'),(406,'5'),(406,'6'),(406,'8'),(407,'5'),(407,'6'),(407,'8'),(408,'13'),(408,'5'),(408,'6'),(409,'12'),(409,'14'),(409,'2'),(410,'5'),(410,'6'),(410,'8'),(415,'12'),(415,'13'),(415,'14'),(415,'2'),(416,'12'),(416,'14'),(416,'2'),(417,'12'),(417,'14'),(417,'2'),(418,'5'),(418,'6'),(418,'8'),(419,'5'),(419,'6'),(419,'8'),(420,'5'),(420,'6'),(420,'8'),(421,'5'),(421,'6'),(421,'8'),(422,'13'),(422,'5'),(422,'6'),(422,'8'),(426,'12'),(426,'14'),(426,'2'),(427,'12'),(427,'14'),(427,'2'),(427,'9'),(430,'12'),(430,'14'),(430,'2'),(430,'8'),(431,'12'),(431,'2'),(431,'8'),(432,'12'),(432,'13'),(432,'5'),(433,'12'),(433,'13'),(433,'5'),(434,'13'),(434,'5'),(434,'6'),(435,'13'),(435,'5'),(435,'6'),(436,'12'),(436,'14'),(436,'2'),(436,'8'),(437,'2'),(437,'8'),(437,'9'),(439,'12'),(439,'13'),(439,'5'),(439,'6'),(445,'12'),(445,'13'),(445,'2'),(448,'13'),(448,'5'),(448,'6'),(449,'12'),(449,'14'),(449,'5'),(450,'12'),(450,'14'),(450,'5'),(451,'14'),(451,'2'),(451,'8'),(451,'9'),(452,'13'),(452,'5'),(452,'6'),(453,'13'),(453,'5'),(453,'6'),(454,'13'),(454,'5'),(454,'6'),(457,'5'),(457,'6'),(457,'8'),(459,'5'),(459,'8'),(459,'9'),(460,'13'),(460,'5'),(460,'6'),(461,'13'),(461,'5'),(461,'6'),(462,'13'),(462,'5'),(462,'6'),(464,'13'),(464,'5'),(464,'6'),(465,'13'),(465,'5'),(465,'6'),(469,'12'),(469,'14'),(469,'5'),(469,'6'),(470,'12'),(470,'14'),(470,'5'),(471,'14'),(471,'5'),(471,'6'),(472,'12'),(472,'14'),(472,'5'),(474,'13'),(474,'14'),(474,'5'),(474,'6'),(475,'5'),(475,'8'),(475,'9'),(476,'13'),(476,'5'),(476,'6'),(477,'13'),(477,'5'),(477,'8'),(478,'5'),(478,'6'),(478,'9'),(479,'10'),(479,'13'),(479,'5'),(479,'8'),(480,'12'),(480,'14'),(480,'5'),(481,'12'),(481,'14'),(481,'5'),(482,'12'),(482,'14'),(482,'5'),(485,'12'),(485,'14'),(485,'5'),(486,'12'),(486,'13'),(486,'5'),(487,'13'),(487,'5'),(487,'8'),(490,'12'),(490,'14'),(490,'5'),(491,'5'),(491,'6'),(491,'9'),(492,'5'),(492,'8'),(492,'9'),(493,'12'),(493,'13'),(493,'5'),(494,'13'),(494,'5'),(494,'6'),(496,'12'),(496,'13'),(496,'5'),(497,'13'),(497,'5'),(497,'9'),(498,'5'),(498,'6'),(498,'8'),(502,'5'),(502,'8'),(502,'9'),(505,'5'),(505,'8'),(505,'9'),(506,'5'),(506,'6'),(506,'8'),(507,'13'),(507,'5'),(507,'6'),(508,'13'),(508,'14'),(508,'5'),(509,'5'),(509,'6'),(509,'8'),(514,'2'),(514,'6'),(514,'8'),(515,'13'),(515,'2'),(515,'6'),(516,'13'),(516,'2'),(516,'6'),(516,'8'),(517,'13'),(517,'2'),(517,'6'),(517,'8'),(519,'2'),(519,'6'),(519,'8'),(520,'2'),(520,'8'),(520,'9'),(522,'13'),(522,'2'),(522,'9'),(523,'13'),(523,'2'),(523,'9'),(524,'2'),(524,'6'),(524,'8'),(527,'13'),(527,'2'),(528,'13'),(528,'2'),(528,'6'),(533,'13'),(533,'2'),(533,'6'),(533,'8');
/*!40000 ALTER TABLE `personal` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `pesajes`
--

DROP TABLE IF EXISTS `pesajes`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `pesajes` (
  `ps_numero` int(9) NOT NULL,
  `ps_codveh` char(6) NOT NULL,
  `ps_fecini` date DEFAULT NULL,
  `ps_horini` time DEFAULT NULL,
  `ps_fecfin` date DEFAULT NULL,
  `ps_horfin` time DEFAULT NULL,
  `ps_arepre` int(4) NOT NULL,
  `ps_macror` int(4) NOT NULL,
  `ps_tipdis` char(2) NOT NULL,
  `ps_trsu` float(9,2) NOT NULL DEFAULT '0.00',
  `ps_trsr` float(9,2) NOT NULL DEFAULT '0.00',
  `ps_tdsu` float(9,2) NOT NULL DEFAULT '0.00',
  `ps_tdsr` float(9,2) NOT NULL DEFAULT '0.00',
  `ps_tdso` float(9,2) NOT NULL DEFAULT '0.00',
  `ps_sitio` int(4) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`ps_numero`),
  KEY `ps_tipdis` (`ps_tipdis`),
  KEY `ps_arepre` (`ps_arepre`),
  KEY `ps_macror` (`ps_macror`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `pesajes`
--

LOCK TABLES `pesajes` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `pesajes` DISABLE KEYS */;
/*!40000 ALTER TABLE `pesajes` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `pormetraje`
--

DROP TABLE IF EXISTS `pormetraje`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `pormetraje` (
  `pm_numero` int(9) NOT NULL,
  `pm_tramo` char(2) NOT NULL,
  `pm_codres` char(2) NOT NULL,
  `pm_largo` decimal(9,7) NOT NULL DEFAULT '0.0000000',
  `pm_ancho` decimal(9,7) NOT NULL DEFAULT '0.0000000',
  `pm_profun` decimal(9,7) NOT NULL DEFAULT '0.0000000',
  `pm_metros` decimal(9,2) NOT NULL DEFAULT '0.00',
  `pm_valor` float(9,2) NOT NULL DEFAULT '0.00',
  PRIMARY KEY (`pm_numero`,`pm_tramo`),
  KEY `pm_codres` (`pm_codres`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `pormetraje`
--

LOCK TABLES `pormetraje` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `pormetraje` DISABLE KEYS */;
/*!40000 ALTER TABLE `pormetraje` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `presionespm`
--

DROP TABLE IF EXISTS `presionespm`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `presionespm` (
  `pr_numero` int(9) NOT NULL DEFAULT '0',
  `pr_codsis` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '',
  `pr_detsis` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '',
  `pr_fecini` date NOT NULL DEFAULT '0000-00-00',
  `pr_horini` time NOT NULL DEFAULT '00:00:00',
  `pr_fecfin` date NOT NULL DEFAULT '0000-00-00',
  `pr_horfin` time NOT NULL DEFAULT '00:00:00',
  `pr_lectura` double(12,3) DEFAULT NULL,
  `pr_observa` text,
  `pr_fecreg` date NOT NULL,
  `pr_horreg` time NOT NULL,
  `pr_usuario` varchar(20) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`pr_numero`),
  KEY `pr_codsis` (`pr_codsis`),
  KEY `pr_detsis` (`pr_detsis`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `presionespm`
--

LOCK TABLES `presionespm` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `presionespm` DISABLE KEYS */;
/*!40000 ALTER TABLE `presionespm` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `proceso`
--

DROP TABLE IF EXISTS `proceso`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `proceso` (
  `pr_codpro` char(2) NOT NULL,
  `pr_descri` char(40) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`pr_codpro`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `proceso`
--

LOCK TABLES `proceso` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `proceso` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `proceso` (`pr_codpro`, `pr_descri`) VALUES ('11','Alcantarillado - Interceptores'),('12','Alcantarillado - Colectores Matrices'),('13','Alcantarillado - acometida domiciliria'),('2','Acueducto - Conduccion'),('3','Acueducto - Distrubucion'),('4','Acueducto - acometida domiciliria');
/*!40000 ALTER TABLE `proceso` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `profesion`
--

DROP TABLE IF EXISTS `profesion`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `profesion` (
  `pr_codpro` int(3) NOT NULL DEFAULT '0',
  `pr_descri` char(40) NOT NULL DEFAULT '',
  `pr_vlrhor` decimal(9,2) NOT NULL DEFAULT '0.00',
  `pr_vlrrec` decimal(9,2) NOT NULL DEFAULT '0.00',
  PRIMARY KEY (`pr_codpro`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `profesion`
--

LOCK TABLES `profesion` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `profesion` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `profesion` (`pr_codpro`, `pr_descri`, `pr_vlrhor`, `pr_vlrrec`) VALUES (1,'OPERARIO',3106.00,3882.00),(2,'AUXILIAR ADMINISTRATIVOS',3106.00,3882.00),(3,'BOCATOMERO',3106.00,3882.00),(4,'CONDUCTOR',4063.00,5078.00),(5,'COORDINADOR',4063.00,5078.00),(6,'OPERARIO CORTES',3106.00,3882.00),(7,'FONTANERO',4063.00,5078.00),(9,'OPERARIO PLANTA DE TRATAMIENTO',3563.00,4453.00),(10,'INGENIERO',8750.00,10938.00),(11,'PLOMERO',3106.00,3882.00),(12,'AUXILIAR OPERATIVA ACUEDUCTO  Y ALCANTAR',3000.00,2500.00),(13,'Monitor de Redes',4063.00,5078.00),(14,'ALBAÑIL',3106.00,3882.00),(15,'TECNICO ELECTRONICO',4063.00,5078.00),(16,'TECNICO DE LABORATORIO',4063.00,5078.00),(17,'INSPECTOR DE REDES',4063.00,5078.00),(18,'OFICIAL OPERT ACUEDUCTO ALCANTARILLADO',4500.00,5000.00);
/*!40000 ALTER TABLE `profesion` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `punto`
--

DROP TABLE IF EXISTS `punto`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `punto` (
  `pu_codpun` varchar(20) NOT NULL,
  `pu_municipio` varchar(20) NOT NULL,
  `pu_descri` char(60) DEFAULT NULL,
  `pu_codsui` varchar(10) NOT NULL,
  `pu_tippun` char(1) NOT NULL,
  `pu_fuente` char(1) NOT NULL,
  `pu_ubica` char(1) NOT NULL,
  `pu_aguablo` char(2) NOT NULL,
  `pu_localiza` char(1) NOT NULL,
  `pu_barrio` varchar(40) NOT NULL,
  `pu_direccion` varchar(50) NOT NULL,
  `pu_latgra` varchar(10) NOT NULL,
  `pu_latmin` varchar(10) NOT NULL,
  `pu_latseg` varchar(10) NOT NULL,
  `pu_longra` varchar(10) NOT NULL,
  `pu_lonmin` varchar(10) NOT NULL,
  `pu_lonseg` varchar(10) NOT NULL,
  `pu_altitud` varchar(10) NOT NULL,
  `pu_codsis` varchar(10) NOT NULL,
  `pu_local` int(9) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`pu_codpun`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `punto`
--

LOCK TABLES `punto` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `punto` DISABLE KEYS */;
/*!40000 ALTER TABLE `punto` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `rastreo`
--

DROP TABLE IF EXISTS `rastreo`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `rastreo` (
  `rt_codpro` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `rt_codemp` char(8) NOT NULL DEFAULT '',
  `rt_fecreg` date NOT NULL DEFAULT '0000-00-00',
  `rt_horreg` time NOT NULL DEFAULT '00:00:00',
  PRIMARY KEY (`rt_codpro`,`rt_codemp`,`rt_fecreg`,`rt_horreg`),
  KEY `rt_codpro` (`rt_codpro`),
  KEY `rt_codemp` (`rt_codemp`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `rastreo`
--

LOCK TABLES `rastreo` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `rastreo` DISABLE KEYS */;
/*!40000 ALTER TABLE `rastreo` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `repuestos`
--

DROP TABLE IF EXISTS `repuestos`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `repuestos` (
  `rp_numero` int(9) NOT NULL,
  `rp_codcon` int(4) NOT NULL,
  `rp_cantid` float(9,2) NOT NULL DEFAULT '0.00',
  `rp_vlrtot` float(9,2) NOT NULL DEFAULT '0.00',
  PRIMARY KEY (`rp_numero`,`rp_codcon`),
  KEY `rp_nroord` (`rp_numero`),
  KEY `rp_codcon` (`rp_codcon`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `repuestos`
--

LOCK TABLES `repuestos` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `repuestos` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `repuestos` (`rp_numero`, `rp_codcon`, `rp_cantid`, `rp_vlrtot`) VALUES (24,126,1.00,0.00),(18,174,1.00,0.00),(24,109,2.00,0.00),(24,142,3.00,0.00),(13,101,9.00,0.00),(24,173,1.00,0.00),(24,195,1.00,0.00),(24,110,1.00,0.00),(10,123,1.00,0.00),(10,174,1.00,0.00),(10,183,2.00,0.00),(10,142,2.00,0.00),(10,132,2.00,0.00),(10,139,1.00,0.00),(10,143,2.00,0.00),(10,100,1.00,0.00),(18,183,2.00,0.00),(18,132,1.00,0.00),(14,101,9.00,0.00),(34,195,1.00,0.00),(34,174,1.00,0.00),(34,110,1.00,0.00),(34,166,2.00,0.00),(34,183,2.00,0.00),(60,145,6.00,0.00),(39,145,3.00,0.00),(53,145,3.00,0.00),(65,145,3.00,0.00),(54,145,6.00,0.00),(63,164,1.00,0.00),(63,132,2.00,0.00),(63,137,2.00,0.00),(63,173,1.00,0.00),(63,100,1.00,0.00),(63,143,5.00,0.00),(63,148,5.00,0.00),(73,145,1.00,0.00),(68,132,1.00,0.00),(68,100,1.00,0.00),(68,143,1.00,0.00),(62,164,1.00,0.00),(62,110,1.00,0.00),(62,141,2.00,0.00),(62,109,2.00,0.00),(84,187,1.00,0.00),(84,146,2.00,0.00),(85,145,2.00,0.00),(85,101,1.00,0.00),(85,187,1.00,0.00),(85,100,1.00,0.00),(85,112,1.00,0.00),(64,146,4.00,0.00),(64,100,4.00,0.00),(64,147,12.00,0.00),(64,143,5.00,0.00),(70,146,6.00,0.00),(70,100,2.00,0.00),(70,147,10.00,0.00),(70,143,4.00,0.00),(81,145,1.00,0.00),(81,130,40.00,0.00),(96,174,1.00,0.00),(96,142,2.00,0.00),(96,100,2.00,0.00),(50,187,1.00,0.00),(23,143,5.00,0.00),(23,100,1.00,0.00),(57,143,5.00,0.00),(57,187,1.00,0.00),(71,100,1.00,0.00),(71,144,40.00,0.00),(71,187,1.00,0.00),(71,143,20.00,0.00),(48,187,1.00,0.00),(48,145,8.00,0.00),(48,101,1.00,0.00),(48,100,2.00,0.00),(48,143,10.00,0.00),(48,147,15.00,0.00),(86,145,4.00,0.00),(86,187,1.00,0.00),(94,187,1.00,0.00),(94,145,3.00,0.00),(49,145,11.00,0.00),(49,187,1.00,0.00),(69,145,3.00,0.00),(69,187,1.00,0.00),(47,145,4.00,0.00),(47,187,1.00,0.00),(37,187,1.00,0.00),(37,145,1.00,0.00),(83,100,1.00,0.00),(83,144,40.00,0.00),(83,187,1.00,0.00),(83,143,20.00,0.00),(114,146,11.00,0.00),(114,100,2.00,0.00),(114,147,5.00,0.00),(114,143,15.00,0.00),(114,144,20.00,0.00),(100,146,3.00,0.00),(100,187,1.00,0.00),(125,100,2.00,0.00),(125,143,15.00,0.00),(125,147,1.00,0.00),(125,101,2.00,0.00),(59,109,3.00,0.00),(59,138,5.00,0.00),(59,137,6.00,0.00),(59,139,1.00,0.00),(59,172,1.00,0.00),(59,173,1.00,0.00),(131,165,2.00,0.00),(131,145,3.00,0.00),(129,187,1.00,0.00),(128,145,6.00,0.00),(128,187,1.00,0.00),(128,100,2.00,0.00),(128,143,15.00,0.00),(137,100,3.00,0.00),(137,145,5.00,0.00),(137,143,10.00,0.00),(137,147,10.00,0.00),(137,187,1.00,0.00),(134,100,2.00,0.00),(134,146,6.00,0.00),(134,187,1.00,0.00),(134,143,6.00,0.00),(134,147,7.00,0.00),(153,145,10.00,0.00),(153,187,1.00,0.00),(153,112,3.00,0.00),(160,112,9.00,0.00),(160,187,1.00,0.00),(159,130,1.00,0.00),(159,112,9.00,0.00),(156,187,1.00,0.00),(156,112,7.00,0.00),(152,145,5.00,0.00),(152,187,1.00,0.00),(172,112,5.00,0.00),(189,145,5.00,0.00),(189,112,3.00,0.00),(184,145,5.00,0.00),(184,112,3.00,0.00),(142,174,40.00,0.00),(142,171,1.00,0.00),(142,143,6.00,0.00),(142,100,1.00,0.00),(142,147,30.00,0.00),(143,137,3.00,0.00),(143,126,1.00,0.00),(143,143,6.00,0.00),(143,109,2.00,0.00),(143,147,7.00,0.00),(143,100,1.00,0.00),(165,126,1.00,0.00),(165,173,1.00,0.00),(165,137,2.00,0.00),(162,100,1.00,0.00),(162,143,4.00,0.00),(162,147,5.00,0.00),(162,166,1.00,0.00),(162,183,2.00,0.00),(162,112,1.00,0.00),(173,112,3.00,0.00),(168,117,2.00,0.00),(168,100,1.00,0.00),(168,166,1.00,0.00),(168,118,1.00,0.00),(185,112,2.00,0.00),(185,100,1.00,0.00),(185,143,5.00,0.00),(183,117,2.00,0.00),(183,100,1.00,0.00),(183,143,5.00,0.00),(182,145,3.00,0.00),(138,100,2.00,0.00),(138,143,20.00,0.00),(138,144,50.00,0.00),(138,145,2.00,0.00),(138,187,1.00,0.00),(176,145,2.00,0.00),(195,145,2.00,0.00),(195,187,1.00,0.00),(204,145,6.00,0.00),(204,187,1.00,0.00),(158,100,4.00,0.00),(158,147,25.00,0.00),(158,143,15.00,0.00),(158,146,2.00,0.00),(158,187,1.00,0.00),(111,126,3.00,0.00),(111,141,4.00,0.00),(111,109,2.00,0.00),(207,126,2.00,0.00),(207,141,4.00,0.00),(207,109,2.00,0.00),(207,100,1.00,0.00),(207,143,4.00,0.00),(194,117,1.00,0.00),(194,165,1.00,0.00),(194,166,1.00,0.00),(194,118,1.00,0.00),(194,100,1.00,0.00),(194,143,8.00,0.00),(194,147,4.00,0.00),(213,143,40.00,0.00),(213,100,1.00,0.00),(213,147,5.00,0.00),(213,168,1.00,0.00),(213,103,2.00,0.00),(209,100,1.00,0.00),(209,145,1.00,0.00),(209,187,1.00,0.00),(209,143,5.00,0.00),(209,147,8.00,0.00),(216,133,1.00,0.00),(216,109,2.00,0.00),(216,137,2.00,0.00),(216,142,2.00,0.00),(216,123,1.00,0.00),(216,126,1.00,0.00),(217,145,3.00,0.00),(217,187,1.00,0.00),(99,117,3.00,0.00),(99,147,4.00,0.00),(99,100,3.00,0.00),(99,143,15.00,0.00),(99,141,6.00,0.00),(99,109,2.00,0.00),(218,187,1.00,0.00),(218,145,2.00,0.00),(197,144,150.00,0.00),(197,100,4.00,0.00),(197,187,1.00,0.00),(197,143,30.00,0.00),(202,143,10.00,0.00),(202,100,2.00,0.00),(202,187,1.00,0.00),(202,101,3.00,0.00),(220,145,1.00,0.00),(226,145,3.00,0.00),(226,187,1.00,0.00),(226,100,1.00,0.00),(226,143,6.00,0.00),(228,145,3.00,0.00),(228,187,1.00,0.00),(230,187,2.00,0.00),(230,146,7.00,0.00),(222,192,1.00,0.00),(222,100,1.00,0.00),(222,143,7.00,0.00),(222,147,5.00,0.00),(229,146,6.00,0.00),(229,187,1.00,0.00),(227,143,1.00,0.00),(227,100,10.00,0.00),(233,100,1.00,0.00),(233,159,4.00,0.00),(233,143,5.00,0.00),(224,187,1.00,0.00),(224,145,2.00,0.00),(224,100,2.00,0.00),(224,143,6.00,0.00),(224,147,10.00,0.00),(239,100,2.00,0.00),(239,143,10.00,0.00),(239,147,10.00,0.00),(239,117,1.00,0.00),(241,145,1.00,0.00),(241,187,6.00,0.00),(242,100,3.00,0.00),(242,145,2.00,0.00),(242,143,10.00,0.00),(242,147,15.00,0.00),(242,187,1.00,0.00),(237,187,4.00,0.00),(237,145,1.00,0.00),(249,130,1.00,0.00),(249,145,6.00,0.00),(243,126,1.00,0.00),(243,137,2.00,0.00),(243,100,1.00,0.00),(243,143,3.00,0.00),(240,126,1.00,0.00),(240,195,1.00,0.00),(240,193,2.00,0.00),(240,170,2.00,0.00),(256,112,1.00,0.00),(256,195,2.00,0.00),(256,100,2.00,0.00),(256,143,8.00,0.00),(256,147,10.00,0.00),(261,187,2.00,0.00),(261,145,2.00,0.00),(257,100,1.00,0.00),(257,143,10.00,0.00),(257,146,4.00,0.00),(257,187,1.00,0.00),(257,186,4.00,0.00),(255,145,5.00,0.00),(255,187,1.00,0.00),(263,141,1.00,0.00),(263,119,1.00,0.00),(263,126,1.00,0.00),(223,187,5.00,0.00),(223,145,5.00,0.00),(258,187,7.00,0.00),(258,145,3.00,0.00),(266,187,1.00,0.00),(266,145,5.00,0.00),(252,187,1.00,0.00),(252,146,5.00,0.00),(274,126,2.00,0.00),(274,100,3.00,0.00),(274,143,13.00,0.00),(274,147,8.00,0.00),(277,101,3.00,0.00),(277,186,2.00,0.00),(277,166,1.00,0.00),(277,118,1.00,0.00),(277,100,3.00,0.00),(277,143,7.00,0.00),(277,147,8.00,0.00),(282,187,9.00,0.00),(282,146,9.00,0.00),(291,123,1.00,0.00),(291,132,1.00,0.00),(291,136,2.00,0.00),(291,100,1.00,0.00),(291,143,4.00,0.00),(291,147,4.00,0.00),(286,186,2.00,0.00),(286,100,2.00,0.00),(286,147,15.00,0.00),(286,143,12.00,0.00),(293,126,1.00,0.00),(293,119,1.00,0.00),(293,100,1.00,0.00),(293,143,8.00,0.00),(284,126,2.00,0.00),(284,119,1.00,0.00),(284,100,1.00,0.00),(284,143,8.00,0.00),(295,112,1.00,0.00),(295,119,1.00,0.00),(288,100,3.00,0.00),(288,147,30.00,0.00),(288,102,1.00,0.00),(294,126,2.00,0.00),(294,141,2.00,0.00),(294,119,1.00,0.00),(190,100,1.00,0.00),(190,143,10.00,0.00),(190,147,7.00,0.00),(190,101,1.00,0.00),(190,126,1.00,0.00),(190,183,2.00,0.00),(190,119,1.00,0.00),(270,145,3.00,0.00),(270,174,2.00,0.00),(246,100,1.00,0.00),(246,145,2.00,0.00),(246,147,6.00,0.00),(246,143,5.00,0.00),(269,147,1.00,0.00),(271,187,4.00,0.00),(271,145,11.00,0.00),(326,174,1.00,0.00),(326,195,1.00,0.00),(326,167,1.00,0.00),(326,119,1.00,0.00),(303,187,1.00,0.00),(303,145,6.00,0.00),(327,187,1.00,0.00),(327,146,4.00,0.00),(327,159,3.00,0.00),(305,126,1.00,0.00),(305,180,2.00,0.00),(306,100,4.00,0.00),(306,147,20.00,0.00),(306,143,16.00,0.00),(306,187,1.00,0.00),(325,146,6.00,0.00),(325,187,1.00,0.00),(312,112,1.00,0.00),(312,167,2.00,0.00),(312,119,1.00,0.00),(329,101,1.00,0.00),(329,100,3.00,0.00),(329,143,12.00,0.00),(329,147,15.00,0.00),(329,146,2.00,0.00),(329,187,1.00,0.00),(315,195,1.00,0.00),(315,174,1.00,0.00),(315,166,1.00,0.00),(315,183,1.00,0.00),(315,119,1.00,0.00),(317,143,1.00,0.00),(317,146,5.00,0.00),(328,195,1.00,0.00),(328,126,1.00,0.00),(328,119,1.00,0.00),(328,141,2.00,0.00),(331,195,1.00,0.00),(331,165,1.00,0.00),(331,166,1.00,0.00),(331,185,2.00,0.00),(331,119,1.00,0.00),(332,165,1.00,0.00),(332,167,2.00,0.00),(335,100,2.00,0.00),(335,147,10.00,0.00),(335,143,10.00,0.00),(335,146,5.00,0.00),(337,146,5.00,0.00),(337,117,5.00,0.00),(337,187,1.00,0.00),(338,195,1.00,0.00),(338,0,1.00,0.00),(338,119,1.00,0.00),(340,146,4.00,0.00),(340,187,1.00,0.00),(339,174,1.00,0.00),(339,195,1.00,0.00),(339,119,1.00,0.00),(341,186,1.00,0.00),(341,100,3.00,0.00),(341,147,15.00,0.00),(341,143,12.00,0.00),(345,166,2.00,0.00),(345,167,2.00,0.00),(345,119,1.00,0.00),(345,126,1.00,0.00),(345,100,2.00,0.00),(345,147,10.00,0.00),(345,143,8.00,0.00),(330,146,8.00,0.00),(330,187,2.00,0.00),(346,100,2.00,0.00),(346,147,10.00,0.00),(346,143,8.00,0.00),(346,126,1.00,0.00),(346,119,1.00,0.00),(346,167,2.00,0.00),(350,174,50.00,0.00),(350,183,2.00,0.00),(350,119,1.00,0.00),(334,187,1.00,0.00),(334,145,8.00,0.00),(353,126,50.00,0.00),(353,137,2.00,0.00),(353,100,2.00,0.00),(353,143,5.00,0.00),(353,147,4.00,0.00),(310,187,1.00,0.00),(310,146,4.00,0.00),(322,187,1.00,0.00),(322,146,6.00,0.00),(323,187,1.00,0.00),(323,146,2.00,0.00),(320,126,50.00,0.00),(320,119,1.00,0.00),(320,137,2.00,0.00),(318,187,1.00,0.00),(318,146,4.00,0.00),(265,187,2.00,0.00),(265,146,4.00,0.00),(307,146,3.00,0.00),(307,187,1.00,0.00),(311,186,1.00,0.00),(311,187,1.00,0.00),(311,146,3.00,0.00),(324,187,1.00,0.00),(324,146,3.00,0.00),(321,187,1.00,0.00),(321,146,2.00,0.00),(313,174,172.00,0.00),(313,119,1.00,0.00),(313,183,2.00,0.00),(314,187,1.00,0.00),(314,146,4.00,0.00),(366,126,1.00,0.00),(366,137,2.00,0.00),(366,119,1.00,0.00),(361,187,2.00,0.00),(361,146,6.00,0.00),(349,187,3.00,0.00),(349,146,6.00,0.00),(348,187,2.00,0.00),(348,146,5.00,0.00),(354,187,1.00,0.00),(354,146,5.00,0.00),(355,146,5.00,0.00),(355,187,3.00,0.00),(355,143,8.00,0.00),(355,100,3.00,0.00),(355,145,2.00,0.00),(355,130,2.00,0.00),(355,147,10.00,0.00),(344,187,3.00,0.00),(344,146,5.00,0.00),(342,187,2.00,0.00),(342,146,5.00,0.00),(367,126,1.00,0.00),(367,164,2.00,0.00),(367,119,1.00,0.00),(373,126,3.00,0.00),(373,119,1.00,0.00),(373,137,2.00,0.00),(375,168,12.00,0.00),(375,180,2.00,0.00),(375,119,1.00,0.00),(375,112,1.00,0.00),(383,187,1.00,0.00),(383,146,6.00,0.00),(362,144,100.00,0.00),(362,100,3.00,0.00),(362,143,15.00,0.00),(362,146,7.00,0.00),(362,187,1.00,0.00),(374,195,1.00,0.00),(374,126,3.00,0.00),(333,137,2.00,0.00),(333,119,1.00,0.00),(333,126,1.00,0.00),(376,187,1.00,0.00),(376,146,2.00,0.00),(369,100,2.00,0.00),(369,147,10.00,0.00),(369,143,8.00,0.00),(369,146,12.00,0.00),(369,187,1.00,0.00),(370,146,5.00,0.00),(370,187,1.00,0.00),(377,195,1.00,0.00),(377,174,3.00,0.00),(368,187,1.00,0.00),(368,146,8.00,0.00),(372,187,1.00,0.00),(372,146,5.00,0.00),(371,187,1.00,0.00),(371,146,5.00,0.00),(385,187,1.00,0.00),(385,146,6.00,0.00),(384,187,1.00,0.00),(384,146,5.00,0.00),(382,187,1.00,0.00),(382,112,5.00,0.00),(382,146,9.00,0.00),(386,146,4.00,0.00),(386,187,2.00,0.00),(387,187,1.00,0.00),(387,145,3.00,0.00),(393,187,2.00,0.00),(393,146,5.00,0.00),(394,146,3.00,0.00),(394,187,5.00,0.00),(395,187,3.00,0.00),(395,146,5.00,0.00),(403,187,3.00,0.00),(403,146,5.00,0.00),(398,187,2.00,0.00),(398,146,5.00,0.00),(406,187,3.00,0.00),(406,146,5.00,0.00),(405,187,8.00,0.00),(405,146,8.00,0.00),(408,187,2.00,0.00),(408,146,3.00,0.00),(408,168,3.00,0.00),(410,187,5.00,0.00),(410,146,3.00,0.00),(409,100,6.00,0.00),(409,143,24.00,0.00),(409,147,30.00,0.00),(409,109,2.00,0.00),(409,126,2.00,0.00),(415,187,2.00,0.00),(415,146,3.00,0.00),(416,126,2.00,0.00),(416,137,2.00,0.00),(416,119,1.00,0.00),(420,187,5.00,0.00),(420,146,5.00,0.00),(418,174,4.00,0.00),(422,187,5.00,0.00),(422,146,3.00,0.00),(421,187,5.00,0.00),(421,146,3.00,0.00),(417,187,2.00,0.00),(417,146,3.00,0.00),(426,186,3.00,0.00),(426,149,1.00,0.00),(426,100,2.00,0.00),(426,143,5.00,0.00),(426,147,6.00,0.00),(419,145,3.00,0.00),(419,187,5.00,0.00),(427,187,2.00,0.00),(427,145,3.00,0.00),(430,100,1.00,0.00),(430,143,8.00,0.00),(430,101,3.00,0.00),(432,187,3.00,0.00),(432,146,5.00,0.00),(431,187,1.00,0.00),(431,146,5.00,0.00),(433,187,1.00,0.00),(433,146,4.00,0.00),(435,186,1.00,0.00),(435,100,2.00,0.00),(435,143,4.00,0.00),(434,186,1.00,0.00),(434,100,2.00,0.00),(434,143,4.00,0.00),(445,187,2.00,0.00),(445,146,3.00,0.00),(437,126,1.00,0.00),(437,141,2.00,0.00),(436,196,1.00,0.00),(436,148,1.00,0.00),(439,187,1.00,0.00),(439,145,7.00,0.00),(451,187,2.00,0.00),(451,146,5.00,0.00),(449,143,8.00,0.00),(449,100,2.00,0.00),(449,147,10.00,0.00),(449,144,20.00,0.00),(454,187,2.00,0.00),(454,145,3.00,0.00),(453,187,2.00,0.00),(453,145,12.00,0.00),(448,187,2.00,0.00),(448,145,5.00,0.00),(450,0,1.00,0.00),(450,145,1.00,0.00),(450,187,1.00,0.00),(450,100,3.00,0.00),(450,147,7.00,0.00),(450,143,6.00,0.00),(457,186,5.00,0.00),(457,100,5.00,0.00),(457,143,30.00,0.00),(457,147,30.00,0.00),(457,145,5.00,0.00),(457,187,1.00,0.00),(475,174,1.00,0.00),(475,183,2.00,0.00),(475,119,1.00,0.00),(459,126,1.00,0.00),(459,141,2.00,0.00),(459,119,2.00,0.00),(460,186,1.00,0.00),(460,146,2.00,0.00),(461,101,1.00,0.00),(461,187,1.00,0.00),(461,100,1.00,0.00),(461,143,8.00,0.00),(461,147,3.00,0.00),(465,146,5.00,0.00),(465,187,1.00,0.00),(469,146,4.00,0.00),(469,174,4.00,0.00),(469,187,9.00,0.00),(462,187,1.00,0.00),(462,174,5.00,0.00),(474,146,7.00,0.00),(474,187,1.00,0.00),(470,146,5.00,0.00),(470,130,3.00,0.00),(471,146,4.00,0.00),(471,187,2.00,0.00),(472,146,7.00,0.00),(472,187,3.00,0.00),(464,101,1.00,0.00),(464,100,2.00,0.00),(464,143,8.00,0.00),(477,145,4.00,0.00),(477,187,2.00,0.00),(485,144,50.00,0.00),(485,100,2.00,0.00),(485,143,14.00,0.00),(485,147,10.00,0.00),(452,187,11.00,0.00),(486,187,2.00,0.00),(486,145,5.00,0.00),(480,187,2.00,0.00),(480,145,5.00,0.00),(476,187,2.00,0.00),(476,145,5.00,0.00),(482,187,3.00,0.00),(482,145,5.00,0.00),(478,126,1.00,0.00),(478,141,2.00,0.00),(478,119,1.00,0.00),(487,145,5.00,0.00),(487,187,2.00,0.00),(479,145,5.00,0.00),(479,187,2.00,0.00),(491,112,1.00,0.00),(491,141,2.00,0.00),(491,119,1.00,0.00),(481,187,3.00,0.00),(481,145,5.00,0.00),(493,187,2.00,0.00),(493,145,5.00,0.00),(494,186,1.00,0.00),(494,146,4.00,0.00),(494,187,2.00,0.00),(496,117,1.00,0.00),(496,113,2.00,0.00),(496,100,3.00,0.00),(496,147,15.00,0.00),(496,143,12.00,0.00),(497,117,1.00,0.00),(497,113,2.00,0.00),(497,187,3.00,0.00),(502,126,1.00,0.00),(502,141,2.00,0.00),(502,119,1.00,0.00),(505,126,1.00,0.00),(505,141,2.00,0.00),(505,0,2.00,0.00),(505,119,1.00,0.00),(507,117,1.00,0.00),(507,113,2.00,0.00),(507,166,1.00,0.00),(507,187,1.00,0.00),(506,187,2.00,0.00),(506,146,4.00,0.00),(498,187,2.00,0.00),(498,146,5.00,0.00),(508,187,3.00,0.00),(508,145,5.00,0.00),(492,111,2.00,0.00),(492,165,1.00,0.00),(492,112,1.00,0.00),(492,183,1.00,0.00),(490,187,2.00,0.00),(490,145,5.00,0.00),(301,187,3.00,0.00),(301,146,5.00,0.00),(522,187,3.00,0.00),(522,146,5.00,0.00),(520,187,3.00,0.00),(520,146,6.00,0.00),(523,187,3.00,0.00),(523,146,4.00,0.00),(527,187,2.00,0.00),(527,146,3.00,0.00),(528,187,3.00,0.00),(528,146,6.00,0.00),(519,187,3.00,0.00),(519,145,5.00,0.00),(524,187,5.00,0.00),(524,145,2.00,0.00),(517,100,2.00,0.00),(517,143,8.00,0.00),(517,186,6.00,0.00),(517,147,10.00,0.00),(516,187,5.00,0.00),(516,146,4.00,0.00),(515,187,5.00,0.00),(515,146,5.00,0.00),(514,100,2.00,0.00),(514,143,10.00,0.00),(514,147,10.00,0.00),(533,187,2.00,0.00),(533,146,3.00,0.00);
/*!40000 ALTER TABLE `repuestos` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `resistencia`
--

DROP TABLE IF EXISTS `resistencia`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `resistencia` (
  `rs_codres` char(2) NOT NULL,
  `rs_descri` char(40) DEFAULT NULL,
  `rs_valor` float(9,2) NOT NULL DEFAULT '0.00',
  PRIMARY KEY (`rs_codres`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `resistencia`
--

LOCK TABLES `resistencia` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `resistencia` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `resistencia` (`rs_codres`, `rs_descri`, `rs_valor`) VALUES ('1','2500 - 3000',30000.00);
/*!40000 ALTER TABLE `resistencia` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `responsable`
--

DROP TABLE IF EXISTS `responsable`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `responsable` (
  `re_codres` char(12) NOT NULL,
  `re_nombre` char(40) DEFAULT NULL,
  `re_cargo` char(40) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`re_codres`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `responsable`
--

LOCK TABLES `responsable` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `responsable` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `responsable` (`re_codres`, `re_nombre`, `re_cargo`) VALUES ('jmorales','John Jairo Morales','PQR'),('asexis','Asexis Soporte','Asexis'),('1064792697','CAMILO MARCEL ORTIZ ORTIZ','OPERATIVO'),('1216966140','JULIO ALBERTO GUARDO JACOME','PQR'),('1085168971','ADRIANA LUCIA BARRETO PALOMINO','AUXILIAR OPERATIVO'),('1085045738','JARLEDYS OLIVEROS RUZ','AUXILIAR PQR'),('39016670','ROSARIO RUIDIAZ RAMOS','PQR');
/*!40000 ALTER TABLE `responsable` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `salidas`
--

DROP TABLE IF EXISTS `salidas`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `salidas` (
  `sa_numero` int(9) NOT NULL,
  `sa_codcli` char(12) NOT NULL DEFAULT '',
  `sa_fecreg` date DEFAULT NULL,
  `sa_horreg` time NOT NULL DEFAULT '00:00:00',
  `sa_vlrtot` int(9) DEFAULT NULL,
  `sa_vlriva` int(9) DEFAULT NULL,
  `sa_apagar` int(9) DEFAULT NULL,
  `sa_estado` char(1) NOT NULL,
  `sa_tramite` int(9) NOT NULL,
  `sa_tisalida` char(2) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`sa_numero`),
  KEY `sa_codcli` (`sa_codcli`),
  KEY `sa_tisalida` (`sa_tisalida`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `salidas`
--

LOCK TABLES `salidas` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `salidas` DISABLE KEYS */;
/*!40000 ALTER TABLE `salidas` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `sector`
--

DROP TABLE IF EXISTS `sector`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `sector` (
  `se_codsec` int(3) NOT NULL DEFAULT '0',
  `se_descri` text,
  PRIMARY KEY (`se_codsec`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `sector`
--

LOCK TABLES `sector` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `sector` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `sector` (`se_codsec`, `se_descri`) VALUES (1,'SECTOR NORTE '),(2,'SECTOR SUR '),(3,'PARTE ALTA');
/*!40000 ALTER TABLE `sector` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `secuencia`
--

DROP TABLE IF EXISTS `secuencia`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `secuencia` (
  `se_tipsec` char(2) NOT NULL,
  `se_descri` char(40) DEFAULT NULL,
  `se_numero` int(9) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`se_tipsec`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `secuencia`
--

LOCK TABLES `secuencia` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `secuencia` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `secuencia` (`se_tipsec`, `se_descri`, `se_numero`) VALUES ('C','Compras',0),('D','Descargas por Salidas',0),('P','Registro Pesaje',0),('S','Suspensiones',0),('T','Tramites',533),('CA','Calidad de Agua',0),('CN','Calidad de Agua no obligatoria',0),('CE','Calidad de Agua Especiales',0),('CF','Calidad de Agua fuentes superficiales',0),('CB','Calidad de agua subterraneas',0),('PR','Presiones',0),('AB','Abastecimiento Por Carrotanques',0),('PM','Presiones Puntos Muestreo',0);
/*!40000 ALTER TABLE `secuencia` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `sistema`
--

DROP TABLE IF EXISTS `sistema`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `sistema` (
  `si_codsis` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '0',
  `si_descri` varchar(60) DEFAULT NULL,
  `si_municipio` varchar(10) NOT NULL,
  `si_adicional` varchar(20) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`si_codsis`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `sistema`
--

LOCK TABLES `sistema` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `sistema` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `sistema` (`si_codsis`, `si_descri`, `si_municipio`, `si_adicional`) VALUES ('245','EL BANCO - MAGDALENA','47245','47245');
/*!40000 ALTER TABLE `sistema` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `sitio`
--

DROP TABLE IF EXISTS `sitio`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `sitio` (
  `si_codsit` int(4) NOT NULL DEFAULT '0',
  `si_descri` char(40) NOT NULL DEFAULT '',
  PRIMARY KEY (`si_codsit`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `sitio`
--

LOCK TABLES `sitio` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `sitio` DISABLE KEYS */;
/*!40000 ALTER TABLE `sitio` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `sucesos`
--

DROP TABLE IF EXISTS `sucesos`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `sucesos` (
  `su_numero` int(9) NOT NULL,
  `su_consec` int(3) NOT NULL,
  `su_fecreg` date DEFAULT NULL,
  `su_horreg` time NOT NULL DEFAULT '00:00:00',
  `su_codres` char(12) NOT NULL,
  `su_detalle` text,
  PRIMARY KEY (`su_numero`,`su_consec`),
  KEY `su_numero` (`su_numero`),
  KEY `su_codres` (`su_codres`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `sucesos`
--

LOCK TABLES `sucesos` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `sucesos` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `sucesos` (`su_numero`, `su_consec`, `su_fecreg`, `su_horreg`, `su_codres`, `su_detalle`) VALUES (1,0,'2022-01-24','10:50:31','1085045738','Registro'),(2,0,'2022-01-24','02:14:56','1085045738','Registro'),(3,0,'2022-01-24','02:48:14','1085045738','Registro'),(4,0,'2022-01-24','03:05:46','1085045738','Registro'),(5,0,'2022-01-24','03:22:23','1085045738','Registro'),(6,0,'2022-01-24','03:42:08','1085045738','Registro'),(7,0,'2022-01-24','04:07:29','1085045738','Registro'),(8,0,'2022-01-24','04:38:03','1085045738','Registro'),(9,0,'2022-01-25','08:39:05','1085045738','Registro'),(10,0,'2022-01-25','09:57:12','1085045738','Registro'),(11,0,'2022-01-25','10:27:04','1085045738','Registro'),(12,0,'2022-01-25','10:47:02','1085045738','Registro'),(13,0,'2022-01-25','04:01:06','1085045738','Registro'),(14,0,'2022-01-25','04:01:06','1085045738','Registro'),(2,1,'2022-01-26','08:10:42','1085168971','usuario manifiesta que el día 4 de diciembre cancelo el recibo correspondiente al mes de noviembre del 2021. El recibo del mes de diciembre, le llego con la deuda del mes anterior mas el mes facturado, por consiguiente, pide la verificación de los pagos y que su recibo sea actualizado.\r\npor consiguiente se verifica con evidencia de su recibo del pago del mes de noviembre y se le actualiza el recibo del mes de diciembre con el monto correspondiente.'),(15,0,'2022-01-26','08:53:47','1085045738','Registro'),(10,1,'2022-01-26','10:04:35','1085168971','Usuaria manifiesta que desde hace tiempo el servicio de agua  fue bajando la presión , haces 3 meses que no le llega ni la mínima cantidad, ya he desarmado las tuberías internas de la casa, y el problema  continua pide a la empresa dar solución, por lo tanto se agendo visita técnica.\r\nSe presenta que la vivienda no cuenta con el servicio debido a que la tubería se encuentra obstruida  por la raíz de un árbol, por lo tanto se realizó cambio de la tubería afectada y se brindó solución al problema del usuario.'),(16,0,'2022-01-26','10:20:05','1085045738','Registro'),(17,0,'2022-01-26','11:09:42','1085045738','Registro'),(18,0,'2022-01-26','11:35:01','1085045738','Registro'),(19,0,'2022-01-27','09:12:35','1085045738','Registro'),(20,0,'2022-01-27','09:56:06','1085045738','Registro'),(21,0,'2022-01-27','10:11:12','1085045738','Registro'),(22,0,'2022-01-27','10:47:03','1085045738','Registro'),(23,0,'2022-01-27','02:42:41','1085045738','Registro'),(24,0,'2022-01-27','04:30:25','1085045738','Registro'),(25,0,'2022-01-27','05:11:45','1085045738','Registro'),(26,0,'2022-01-28','08:46:18','1085045738','Registro'),(27,0,'2022-01-28','10:42:04','1085045738','Registro'),(28,0,'2022-01-28','10:43:37','1085045738','Registro'),(29,0,'2022-01-28','03:00:10','1085045738','Registro'),(30,0,'2022-01-28','04:24:53','1085045738','Registro'),(31,0,'2022-01-28','04:32:06','1085045738','Registro'),(32,0,'2022-01-28','04:54:35','1085045738','Registro'),(33,0,'2022-01-31','08:49:47','1085045738','Registro'),(34,0,'2022-01-31','09:45:50','1085045738','Registro'),(35,0,'2022-01-31','10:21:18','1085045738','Registro'),(36,0,'2022-01-31','10:46:45','1085045738','Registro'),(37,0,'2022-01-31','11:45:10','1085045738','Registro'),(24,1,'2022-01-31','11:55:30','1085168971','El usuario manifiesta que no cuenta con el servicio de agua potable y le cobran la tarifa de este servicio en la factura, por tanto pide se le realice un acometida de agua potable y se le active el servicio de agua potable, se realiza visita técnica y se verifica si el predio cuenta o no con el servicio.\r\nse realizó la visita técnica en dicho predio y se verificó que este no cuenta con el servicio de agua potable, por tanto el usuario canceló el total de la deuda pendiente en la factura y la empresa autorizó la acometida de agua potable en el predio para que el usuario se beneficie de dicho servicio. \r\nuna vez realizada la acometida de agua potable en el predio, se le autoriza con el área encargada la activación del servicio para que el próximo 15 de febrero se le cobre en la facturación.'),(15,1,'2022-01-31','12:09:08','1085168971','usuario solicita que verifiquen el valor facturado, que se incrementa en la factura. verificación con el área encargada.\r\nse verificó el valor facturado del usuario, se verificó que el usuario no aportó el pago de la tarifa en varios meses, por tanto el gerente autorizó el 50% de descuento en la totalidad de la deuda. se esta a la espera que el usuario cancele el valor descontado.'),(38,0,'2022-01-31','02:58:26','1085045738','Registro'),(39,0,'2022-01-31','04:41:41','1085045738','Registro'),(40,0,'2022-01-31','05:05:22','1085045738','Registro'),(41,0,'2022-02-01','11:40:15','1085045738','Registro'),(42,0,'2022-02-01','04:41:27','1085045738','Registro'),(13,1,'2022-02-02','08:36:31','1085168971','USUARIO MANIFIESTA QUE EL MANJOL UBICADO EN LA KRA 13#3-126 BARRIO LA PLEGARIA SE ENCUENTRA TAPADO Y REQUIRE MANTENIMIENTO, POR LO TANTO GENERAR VISITA TECNICA. \r\nSE REALIZÓ LA VISITA TECNICA Y SE VERIFICÓ QUE EL MANJOL UBICADO EN ESTA DIRRECCÓN SE ENCONTRABA TAPADO, POR LO TANTO, SE REALIZÒ MANTENIMIENTO Y SE OPTÓ POR CAMBIAR LA TUBERIA EXISTENTE DE ESO POZO DE INSPECCIÓN POR UNA TUBERIA NUEVA, EL CUAL SE INSTALÓ 9 METROS DE TUBERIA PVC CORRUGADA DE 8\" Y SE DEJO NUEVAMENTE EN FUNCIONAMIENTO, DANDO SOLUCION AL PROBLEMA DEL USUARIO.'),(16,1,'2022-02-02','08:57:54','1085168971',' Usuaria manifiesta que a cada rato el manjol se rebosa pide por favor se le de solución definitiva, por lo tanto, generar visita técnica. \r\nSe realizó visita técnica y se verifico que el manjol, ubicado en cuya dirección indicada en la PQR, se encuentra rebosado, por lo que se procedió a realizarle mantenimiento por medio de sondeos a 5 manjoles de la zona para el des-taponamiento y dejarlo en perfecto funcionamiento,  dándole solución al problema del usuario.'),(18,1,'2022-02-02','09:27:55','1085168971','usuario solicita visita por fuga de agua en su predio, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.\r\nSe realizó visita técnica en el predio y se verifica que hay fuga, por lo tanto, se realizó apique para verificar la fuga en el sector y se evidencia ruptura en un tramo de la tubería de 3/4\" y un codo de la misma dimensión, por lo tanto se realizo el cambio del tramo con tubería nueva y se le dio solución al problema del usuario.'),(7,1,'2022-02-02','09:42:48','1085168971','usuario manifiesta que predio  esta desocupado hace un año, pero ella paga las facturas , este ultimo mes la factura le llego muy alta, por lo tanto generar visita técnica.\r\nse realizó la visita técnica al predio con dirección indicado con se muestra en la PQR y se verificó que este se encuentra deshabitado, por el cual el usuario pagó el total del recibo correspondiente al mes de diciembre. Por consiguiente el área encargada procede ingresarle al suscriptor como predio desocupado y en la próxima factura del mes de febrero se le comenzará a cobrar tarifa por deshabitado.'),(43,0,'2022-02-02','10:46:02','1085045738','Registro'),(25,1,'2022-02-02','11:10:07','1085168971','Usuario manifiesta, para informar a la empresa que la casa ubicada en la calle 2#13a -34 barrio Santander se encuentra desocupada desde el día 12 de enero por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.\r\nse realizó visita técnica en dicho predio y se verificó que este se encuentra deshabitado y el usuario se encuentra al día con sus facturas, por lo tanto, le comenzará a llegar factura con tarifa por predio desocupado, dando solución a las pretensiones del usuario.'),(31,1,'2022-02-02','11:26:27','1085168971','Usuaria manifiesta inconformidad con el cobro de la factura de servicio ,ya que le están cobrando alcantarillado y ella no tiene el servicio, por lo tanto generar visita técnica al área encargada.\r\nse realizó la visita técnica y se verificó que el predio no cuenta con el servicio de alcantarillado, por lo tanto, se le quitó el cobro de este servicio en la factura correspondiente y la empresa esta a la espera que el suscriptor pague la factura correspondiente al mes de diciembre.'),(30,1,'2022-02-02','11:31:12','1085168971','Usuaria manifiesta inconformidad con el cobro de la factura de servicio ,ya que le están cobrando alcantarillado y ella no tiene el servicio, por lo tanto generar visita técnica al área encargada. se realizó la visita técnica y se verificó que el predio no cuenta con el servicio de alcantarillado, por lo tanto, se le quitó el cobro de este servicio en la factura correspondiente y la empresa esta a la espera que el suscriptor pague la factura correspondiente al mes de diciembre.'),(8,1,'2022-02-02','11:36:23','1085168971','usuario manifiesta que predio esta deshabilitado pero que paga los recibos que llegan, que en mes el  recibo le llego muy caro pide visita para que se verifique que el predio esta deshabilitado. \r\nSe realizó la visita técnica y se verificó que el predio se encuentra deshabitado como manifestó el usuario, por lo tanto, se le cobrará en la próxima factura por cargo fijo como predio desocupado y la empresa esta a la espera que el suscriptor pague la factura con el valor que tiene pendiente.'),(3,1,'2022-02-02','11:49:11','1085168971','Usuario manifiesta que predio se encuentra  desocupado hace varios  meses por tal motivo pide a la empresa revisar el predio , por lo tanto generar visita técnica para verificar. \r\nSe realizó la visita técnica y se verificó que el predio se encuentra deshabitado, por lo tanto, se le cobrará una tasa por cargo fijo por predio deshabitado y la empresa esta a la espera que el suscriptor pague la factura correspondiente al mes de diciembre.'),(5,1,'2022-02-02','11:54:16','1085168971','usuario manifiesta que predio  esta desocupado hace algunos meses pero le siguen generando facturas, generar visita técnica. \r\nSe realizó la visita técnica y se verificó que el predio se encuentra deshabitado, por lo tanto, se le cobrará una tasa por cargo fijo por predio deshabitado y la empresa esta a la espera que el suscriptor pague la factura correspondiente al mes de diciembre.'),(44,0,'2022-02-02','04:28:46','1085045738','Registro'),(45,0,'2022-02-03','09:23:43','1085045738','Registro'),(46,0,'2022-02-03','10:02:53','1085045738','Registro'),(47,0,'2022-02-03','10:22:06','1085045738','Registro'),(48,0,'2022-02-03','10:33:15','1085045738','Registro'),(49,0,'2022-02-03','10:49:47','1085045738','Registro'),(50,0,'2022-02-03','11:20:02','1085045738','Registro'),(51,0,'2022-02-03','11:58:04','1085045738','Registro'),(52,0,'2022-02-03','02:28:18','1085045738','Registro'),(53,0,'2022-02-03','04:00:03','1085045738','Registro'),(6,1,'2022-02-07','08:16:59','1085168971',' usuario manifiesta que predio  esta desocupado hace mas de un año pero le siguen generando facturas, generar visita técnica.\r\nse generó la visita técnica y se verificó que el predio se encuentra en construcción y que hace mas de un año se encontraba abandonado y desocupado, por lo tanto se dirige al área encargada para que a partir de la siguiente facturación del mes de enero, que sale el día 15 de febrero, se le comience a cobrar como desocupado. '),(54,0,'2022-02-07','08:26:29','1085045738','Registro'),(11,1,'2022-02-07','08:39:24','1085168971','Usuaria manifiesta que el predio ubicado en la calle 2a #11-06 del barrio Santander, esta destruido, es decir solo lote desde el mes de marzo de 2021, por lo tanto generar visita técnica para verificar.\r\nse realizó la visita técnica y se verificó que el predio se encontraba destruido y abandonado, y se verifico en sistema que la usuaria tenia una deuda de 68 facturas vencidas con un total de 1.125.800, por lo tanto para darle solución a la PQR, se le modificó a la usuaria la tarifa por deshabitado cargo fijo cobrándole un total a la usuario de 2.581x68 quedándole un total de 175.508 en su factura. Por otro lado, el usuario manifiesta que no cuenta con lo recursos necesarios para cancelar este valor. La empresa esta a la espera que el suscriptor cancele la deuda.'),(55,0,'2022-02-07','09:03:26','1085045738','Registro'),(29,1,'2022-02-07','09:11:53','1085168971',' usuario manifiesta  una revisión al predio ubicado en la calle 5 entre kra 6 esquina, ya que desde hace un año se encuentra en construcción y siguen generado factura, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.\r\nSe realizó visita técnica y se verificó que el predio se encuentra por el momento está deshabitado, y este se encuentra en construcción de diferentes locales y apartamento, por lo tanto se precede a cambiar la tarifa por cargo fijo desocupado, hasta que la obra se termine y se envié nuevamente a verificar que ya se encuentran habitadas para que se divida el predio en diferentes apartamentos y se comience a cobrar nuevamente, debido a que la empresa ya realizó las acometidas de agua potable en dicho predio el cual fueron canceladas por el usuario.'),(14,1,'2022-02-07','09:55:48','1085168971','USUARIO MANIFIESTA QUE EL MANJOL UBICADO EN LA KRA 13#3-126 BARRIO LA PLEGARIA SE ENCUENTRA TAPADO Y REQUIRE MANTENIMIENTO, POR LO TANTO GENERAR VISITA TECNICA. SE REALIZÓ LA VISITA TECNICA Y SE VERIFICÓ QUE EL MANJOL UBICADO EN ESTA DIRRECCÓN SE ENCONTRABA TAPADO, POR LO TANTO, SE REALIZÒ MANTENIMIENTO Y SE OPTÓ POR CAMBIAR LA TUBERIA EXISTENTE DE ESO POZO DE INSPECCIÓN POR UNA TUBERIA NUEVA, EL CUAL SE INSTALÓ 9 METROS DE TUBERIA PVC CORRUGADA DE 8\" Y SE DEJO NUEVAMENTE EN FUNCIONAMIENTO, DANDO SOLUCION AL PROBLEMA DEL USUARIO.'),(56,0,'2022-02-07','10:56:58','1085045738','Registro'),(57,0,'2022-02-07','11:10:48','1085045738','Registro'),(58,0,'2022-02-07','11:19:11','1085045738','Registro'),(9,1,'2022-02-07','11:28:47','1085168971','Usuario manifiesta  la suspensión del servicio de agua ubicado en la kra 20#9b-10 barrio pueblo nuevo  el motivo obedece a que el servicio no llega de ningunas maneras por lo tanto generar visita técnica.\r\nSe realizó visita técnica al usuario, y se verificó que el usuario con matrícula 11569 no cuenta con el servicio de acueducto, sino que se abastece con agua subterranea (pozo profundo) y este mismo usuario con matrícula 11566 no cuenta con ningun servicio, ni acometida de agua potable. Se dirijo al área encargada y se le dio solución al problema del suscriptor el cual se verá reflejado en la factura siguientes, después que el usuario pague la totalidad de la deuda actual. '),(59,0,'2022-02-07','11:45:26','1085045738','Registro'),(60,0,'2022-02-08','09:06:20','1085045738','Registro'),(61,0,'2022-02-09','08:53:29','1085045738','Registro'),(1,1,'2022-02-09','10:11:29','1085168971','por lo tanto generar visita técnica ,para revisar o verificar puntos sanitaros ,puntos potables y si consume menos o mas de 16m3 ya que el predio es de uso  comercial.\r\nSe verificó que el predio es de uso comercial, por lo tanto el área encargada verificó que se el usuario tenia una deuda de dos meses vencidos en la factura con una deuda de 187.400, por lo que el gerente autorizó cobrarle una tarifa fija de 46.000 mil pesos mensual por uso comercial, por lo tanto el usuario se acerco a ventanilla caja y cancelo el recibo corregido con un total de 92.000 pesos.  '),(17,1,'2022-02-11','09:46:01','1085168971','  usuaria manifiesta que desde hace tiempo el predio esta desocupado, que ha llegado a la empresa para que le realicen una visita para verificar lo dicho ya que le sigue generando factura, por lo tanto generar visita técnica al área encargada. \r\nSe realizó visita técnica y se verificó que el predio se encuentra deshabitado, por tanto el area encargada realiza ajuste en la factura, por lo que al usuario se le cobrará tarifa por cargo fijo de desocupado, dandole solucion a la peticion del usuario.'),(58,1,'2022-02-11','10:09:16','1085168971','usuaria manifiesta que cuenta con el servicio de agua potable pero que no lo utiliza, ya que cuenta  con pozo subterráneo , por lo tanto generar visita técnica del area encargada.\r\nel usuario se acercó a la empresa y llegó a un acuerdo con el gerente, este pagó la totalidad de la deuda que tenían pendiente, y a partir de la facturación del mes de enero que sale el 15 de febrero se le comenzará a cobrar al usuario tarifa por cargo fijo por predio desocupado, por orden del gerente.'),(62,0,'2022-02-13','07:18:48','1085045738','Registro'),(34,1,'2022-02-14','10:20:01','1085168971','Usuario manifiesta solicitar acometida de agua potable , y servicio de alcantarillado ya que el predio  se encuentra en construcción, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.\r\nse generó la visita tecnica y se verificó que el predio se encuentra en construcción y que no contaba con el servicio de acueducto y de alcantarillado, por lo tanto, la empresa le realizaron la instalación del servicio de acueducto (acometida de agua potable), el cual el costo fue asumido por el usuario. En el caso de la acometida de alcantarillado, el usuario se encargó de realizar esta actividad por cuenta propia, por lo cual la empresa no realizó esta instalación.'),(60,1,'2022-02-14','10:46:44','1085168971','Usuaria manifiesta manjol tapado agua negras encharcadas en la calle, los baños no bajan pedimos pronta solución de parte de la empresa, Por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.\r\nSe realizo limpieza y sondeo de dos manjoles ubicados en la dirección como se indica en la PQR el cual presentaba taponamiento en la tubería. dándole solución a las pretensiones del usuario. Dejando estos pozos de inspección en funcionamiento.\r\n'),(63,0,'2022-02-14','11:17:48','1085045738','Registro'),(39,1,'2022-02-14','11:19:06','1085168971','usuaria manifiesta manjol tapado desde hace varios días, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. Se realizo limpieza y sondeo a dos pozos de inspección con varillas corrugadas de 1/2\". Dándole fin a la problemática del usuario '),(38,1,'2022-02-14','11:59:11','1085168971',' usuario manifiesta que predio ubicado en la kra 2a # 16-77 barrio la candelaria se encuentra desocupado, hace la solicitud para que la empresa verifique, por lo tanto generar vista técnica con el area encargada.\r\nse realizó la visita técnica y se verificó que el usuario cuenta con todos los servicios, es decir con el servicio de acueducto y alcantarillado, por lo tanto seguir cobrando los dos servicios en la factura.'),(64,0,'2022-02-15','09:55:03','1085045738','Registro'),(28,1,'2022-02-16','09:07:58','1085168971','usuaria manifiesta que el  predio ubicado en la calle 16 con kra 10 del barrio 10 de julio se encuentra desocupado, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.\r\nSe genero visita técnica y se confirmo que el predio se encuentra deshabitado, el usuario se acerco a la Empresa a cancelar la factura pendiente.\r\n\r\n'),(53,1,'2022-02-16','09:19:26','1085168971','  usuario manifiesta manjol tapado, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.\r\nse realizó visita técnica en el lugar indicado por el usuario y se confirmo que los pozos de inspección se encontraban obstruidos, por lo tanto, se le realizaron limpieza a dos manjoles de la zona y se le realizó sondeos con varilla corrugada, dando fin a la problemática.'),(43,1,'2022-02-16','09:22:22','1085168971','usuario manifiesta solicitar orden  para unificar las facturaciones de cobro de servicio de agua .con el fin de aclarar la situación ya que en mi casa llegan 2 facturas con el mismo usuario, 476 y 2770 ambos corresponden a la misma acometida , debido a esto el día 31/01/2022 me acogí a una amnistía y erradamente pague  la factura incorrecta, por lo tanto pido revisión a este problema, por lo tanto generar visita técnica con el area encargado. El área encargada verifico que las manifestaciones del usuario son correctas, por lo tanto se le elimino del sistema la factura No. 2770 debido a que es la factura equivocada y que fue la que el usuario cancelo, por lo tanto la factura No.476 se le coloco en 0 \r\n   '),(65,0,'2022-02-16','09:43:26','1085045738','Registro'),(65,1,'2022-02-16','09:55:24','1085168971','usuaria manifiesta manjol tapado desde hace varios días, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada. Se realizo limpieza y sondeo a dos pozos de inspección con varillas corrugadas de 1/2\". Dándole fin a la problemática del usuario'),(65,2,'2022-02-16','09:55:24','1085168971','usuaria manifiesta manjol tapado desde hace varios días, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada. Se realizo limpieza y sondeo a dos pozos de inspección con varillas corrugadas de 1/2\". Dándole fin a la problemática del usuario'),(54,1,'2022-02-16','09:57:29','1085168971',' usuaria manifiesta desbordamiento de manjol, causando malos olores desde hace varios días esperamos prontas solución de parte de la empresa, por lo tanto generar visita medica con el área encargada.\r\nSe realizo limpieza de 4 manjoles y sondeado con varillas, dando solución a la problemática.'),(33,1,'2022-02-16','10:13:37','1085168971','Usuario manifiesta notificar que el predio ubicado en la kra 1a #10-05 barrio el banquito se encuentra desocupado desde el día 18/ 12/ 2021,esto es para constar que esta deshabitada por lo tanto  generar visita técnica  para realizar inspección al predio.\r\nse realizó visita técnica y se verifico que el predio se encuentra deshabitado, por lo tanto a partir de que la usuaria pague los meses facturados, y se coloque al día se le comenzará a cobrar tarifa por cargo fijo de desocupado. '),(46,1,'2022-02-16','10:14:22','1085168971',' usuaria manifiesta manjol  rebosado desborde de aguas negras , por lo tanto generar visitas técnicas con el área encargada.\r\nSe realizo la visita técnica y se verifico que los pozos de inspección de esta zona, no se encuentran tapados, se encuentran en perfecta estado, solo presentan rebosamiento  pero es debido a que solo se debe prender la estacion de bombeo para que este desagüe  \r\n'),(40,1,'2022-02-16','10:45:16','1085168971','  Usuaria manifiesta no tener los servicios de agua potable, ni alcantarillada solicita revisión de la empresa, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.\r\nse realizó la visita técnica y se verificó que el usuario no cuenta con el servicio de acueducto, ni alcantarillado, es decir, que no cuenta con estas acometida, por lo tanto se le hizo un descuento del 50% en la factura actual y la empresa esta a la espera que este se acerque a cancelar la deuda pendiente de 97.000 para que no le llegue mas facturación.'),(21,1,'2022-02-16','10:52:38','1085168971',' Usuaria manifiesta que el predio esta desocupado ya dio aviso a la empresa, le sigue llegando facturas, por lo tanto generar visitas técnica con el área encargada. Se verifico visita técnica y se verifico que el predio se encuentra desocupado, por lo tanto corregir tarifa por cargo fijo desocupado, después de que el usuario se acerco a cancelar la deuda.   '),(27,1,'2022-02-16','11:11:31','1085168971',' usuaria manifiesta que se verifique el predio ya que se encuentra desocupado, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.\r\nse realizó visita técnica y se verificó que el predio se encuentra deshabitado, por lo tanto corregir tarifa por cargo fijo desocupado residencial bajo bajo estrato 1 por 13 meses vencidos a la fecha.'),(56,1,'2022-02-16','11:23:18','1085168971','usuario manifiesta visita para que se verifique que no esta utilizando el servicio de acueducto ya  que cuenta con pozo artesanal, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.\r\nse realizó visita técnica y se verificó que el predio no cuenta con el servicio de agua potable, sino que se abastece de pozo subterránea, por lo tanto, se dejará de cobrar este servicio.  '),(66,0,'2022-02-16','02:30:18','1085045738','Registro'),(67,0,'2022-02-17','10:49:46','1085045738','Registro'),(68,0,'2022-02-17','11:35:00','1085045738','Registro'),(69,0,'2022-02-17','03:44:57','1085045738','Registro'),(70,0,'2022-02-17','04:46:07','1085045738','Registro'),(71,0,'2022-02-18','09:01:09','1085045738','Registro'),(32,1,'2022-02-18','10:06:32','1085168971','usuaria manifiesta informar que el predio ubicado en la calle 2a# 7-107 barrio la padilla, esta desocupado desde el día 10/01/2022 por tiempo indefinido, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.\r\nse genero visita tecnica y se verifico que el predio se encuentra deshabitado, por lo tanto se le actualizo la tarifa por cargo fijo residencial bajo bajo 1  \r\n'),(72,0,'2022-02-18','10:45:55','1085045738','Registro'),(12,1,'2022-02-21','08:29:33','1085168971','Usuario manifiesta que desde el 30/12/2021 no le llega el servicio de agua potable a su vivienda. por lo tanto generar visita técnica del área encargada.\r\nUsuario manifiesta que hace aproximadamente 20 días arreglo el problema por su propia cuenta, en vista de la no le soluciono el problema, manifiesta no firmar.  '),(4,1,'2022-02-21','08:36:06','1085168971',' \r\nusuario manifiesta que predio  esta desocupado hace algunos meses pero le siguen generando factura , por lo tanto generar visita técnica. \r\nUsuario no se encuentra en el municipio, pero en la visita vecina afirma que el predio se encuentra desocupado desde hace mucho tiempo.  '),(73,0,'2022-02-21','08:54:24','1085045738','Registro'),(19,1,'2022-02-21','10:03:42','1085168971','Usuaria manifiesta que el predio ubicado en la C 1 #11-27 barrio Santander esta deshabitado por lo tanto realizar visita técnica  para verificar. \r\nse generó visita técnica y se verificó que el predio se encuentra deshabitado, por lo tanto, el área encargada le corrigió en la factura la tarifa por cargo fijo desocupado bajo bajo 1 por dos meses vencidos por 2.413x2= 4.826. el usuario se acercó a la empresa y canceló valor, colocándose al día.'),(74,0,'2022-02-21','10:44:02','1085045738','Registro'),(61,1,'2022-02-21','10:55:59','1085168971',' usuaria manifiesta que el predio esta deshabitado hace aproximadamente 6 meses, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.\r\nSe generó visita técnica y se verificó que el predio se encuentra desocupada, el área encargada le arregló la factura y el usuario se acercó a la empresa y se puso al día.  '),(75,0,'2022-02-21','11:12:40','1085045738','Registro'),(76,0,'2022-02-21','11:36:17','1085045738','Registro'),(77,0,'2022-02-22','09:25:43','1085045738','Registro'),(78,0,'2022-02-22','09:44:11','1085045738','Registro'),(79,0,'2022-02-22','10:28:03','1085045738','Registro'),(80,0,'2022-02-22','10:43:23','1085045738','Registro'),(81,0,'2022-02-22','11:33:50','1085045738','Registro'),(82,0,'2022-02-22','03:08:51','1085045738','Registro'),(83,0,'2022-02-23','09:27:22','1085045738','Registro'),(84,0,'2022-02-23','10:08:03','1085045738','Registro'),(85,0,'2022-02-23','10:17:30','1085045738','Registro'),(86,0,'2022-02-23','10:32:15','1085045738','Registro'),(87,0,'2022-02-23','11:00:01','1085045738','Registro'),(88,0,'2022-02-23','11:02:12','1085045738','Registro'),(89,0,'2022-02-23','11:27:55','1085045738','Registro'),(90,0,'2022-02-23','11:49:03','1085045738','Registro'),(91,0,'2022-02-23','02:55:12','1085045738','Registro'),(136,0,'2022-03-30','08:45:01','1085045738','Registro'),(129,1,'2022-03-30','08:51:00','39016670','usuario manifiesta manjoles rebosados, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada \r\nLuego de la visita técnica se procedió a la limpieza y sondeo de manjol, haciendo el respectivo mantenimiento, sacándole gran cantidad de sedimento y basura, dándole fin a la problemática.  \r\n'),(137,0,'2022-03-30','09:54:10','1085045738','Registro'),(134,0,'2022-03-29','10:08:41','1085045738','Registro'),(135,0,'2022-03-29','03:19:46','1085045738','Registro'),(131,1,'2022-03-29','03:18:01','39016670','usuario manifiesta manjole tapado, frente al club magdalena , me esta perjudicando el ingreso de los pacientes a la IPS UNITERSALUD, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. \r\nVertimiento, limpieza y mantenimiento general  de un majol y tres registros, sondeándolos con varillas y tubos pvc. con lo que se pudo sacar una gran cantidad de tierra y basura grasa, dando así solución a la problemática presentada. '),(59,1,'2022-03-28','10:11:29','39016670','Usuario manifiesta que maquinaria pesada rompió la tubería del acueducto, dejándola sin el servicio de agua potable, usuario al día-\r\nSe realizo visita técnica por el área encargada y se verifico que la usuaria no tiene el servicio de agua ni tubería, ya que cuando realizaron trabajos de reconstrucción del manjol le dañaron los tubos, por lo que fue necesario reinstalar la acometida de agua solucionándole el problema a la usuaria.'),(133,0,'2022-03-28','02:26:37','1085045738','Registro'),(92,0,'2022-02-23','04:37:45','1085045738','Registro'),(93,0,'2022-02-23','04:51:40','1085045738','Registro'),(94,0,'2022-02-24','09:05:32','1085045738','Registro'),(95,0,'2022-02-24','09:29:28','1085045738','Registro'),(96,0,'2022-02-24','10:40:26','1085045738','Registro'),(97,0,'2022-02-24','11:36:54','1085045738','Registro'),(98,0,'2022-02-24','02:46:33','1085045738','Registro'),(63,1,'2022-02-28','10:16:17','1085168971','Usuaria manifiesta solicitud de acometida de agua potable ,y del servicio de alcantarillado pide que por favor sea más pronto posible, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.\r\nPor parte de la Empresa se realizo la visita técnica y se prosiguió a realizarle la Reactivación de la acometida del agua potable, dejándole el punto de conexion en el anden de la residencia.   '),(73,1,'2022-02-28','11:20:56','1085168971','Usuario manifiesta alcantarillado rebosado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. \r\nuna vez realizada la visita tecnica por parte de la Empresa, en la direccion presentada por el quereyante, señor JAIME CAMPO, se procedio a darle solucion a su queja, en el sentido de hacerle la pimpieza y mantenimiento del manjol (pozo),    '),(44,1,'2022-02-28','02:26:52','1085168971',' Usuario manifiesta que hace aproximadamente 6 meses el predio se encuentra deshabitado, el 16 /01/2022 me llego la factura por valor de 186900, como si el predio estuviera habitado de tal manera pido reajuste en el precio de las facturas ya que estos se mantienen solos sin uso ni consumo como se pueden evidenciar en la factura de energía, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.  \r\nSegún visita al usuario se verifico que el predio no esta en uso, se le pidió constancia. El usuario manifiesta ponerse al dia . '),(55,1,'2022-02-28','02:31:02','1085168971','usuaria manifiesta visita para crear \"usuario\" \" droguería Cafam, frente ferretodo, verificar cuantos, punto potable, tomar datos del usuario ,teléfono, cedula, nombre completo ,dirección, verificar si el predio cuenta con  alcantarillado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. Según varias visitas a la dirección registrada por el peticionario no ha sido posible contactarlo pues se encuentra fuera del municipio, una ves  contactado vía telefónica manifestó que su necesidad es  tener en el local referenciando una acometida de agua potable, que una vez que llegue a la ciudad se acercara a la empresa para entregar la respectiva documentación.  '),(92,1,'2022-03-01','08:17:08','1085168971','alcantarillado tapado desde hace días, malos olores, por lo tanto generar visita técnica con el área.\r\nSe realizo visita técnica por parte de la Empresa, y se observo que en la dirección referenciada el usuario ya había solucionado el problema por cuenta propia.   '),(66,1,'2022-03-01','08:44:35','1085168971',' usuario manifiesta que no tiene servicio de agua ni alcantarillado, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.\r\nuna vez realizada la visita técnica se verifico que el usuario no cuenta con el servicio de agua potable y tampoco tiene acometida. \r\n   '),(45,1,'2022-03-01','09:39:24','1085168971','usuario manifiesta en la dirección descripta anteriormente, desembocan 5 tubos de aguas negras de las casas aledañas, como no tiene hacia donde correr se estanca y el mal olor es insoportable durante todo el tiempo y, a eso sumarle los problemas de salud que produce a la comunidad, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.\r\n\r\nSe le informa al usuario querellante, que una vez realizada la visita técnica por parte de la Empresa, a su sector residencial se encontró que ese mismo sector se encuentra priorizado para un proyecto de alcantarillado que comenzara en el mes de marzo, por lo que cualquier inversión que se haga al respecto en dicho sector será una inversión perdida, pues será revertida por el proyecto de alcantarillado a ejecutar.    '),(68,1,'2022-03-01','10:49:11','1085168971','usuario  manifiesta fuga de agua potable, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.\r\nSe realizo excavación donde el usuario manifesto la fuga y resulta ser  '),(22,1,'2022-03-01','11:13:00','1085168971','Usuario manifiesta que se le realice visita para verificar que el predio esta desocupado por lo tanto generar visita técnica al área encargada\r\nSe realizo visita tecnica confirmando que la residencia se encuentra desocupada y el usuario se acerco a la Empresa a ponerse a paz y salvo con la misma.    '),(22,2,'2022-03-01','11:13:00','1085168971','Usuario manifiesta que se le realice visita para verificar que el predio esta desocupado por lo tanto generar visita técnica al área encargada\r\nSe realizo visita tecnica confirmando que la residencia se encuentra desocupada y el usuario se acerco a la Empresa a ponerse a paz y salvo con la misma.    '),(87,1,'2022-03-01','11:43:44','1085168971',' Usuario manifiesta predios desocupados desde el mes de septiembre 2021, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.   \r\nSe realizo la respectiva visita y se verifico que el predio esta desocupado, usuario mostro evidencias de las demas factura, predio clle. 3#8-28, tiene cinco meses desocupado. predio en construccion calle. 3#8-56 tiene tres meses desocupado, usuario se le arreglo factura.'),(88,1,'2022-03-01','02:23:10','1085168971',' Usuario manifiesta predios desocupados desde el mes de septiembre 2021, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.   \r\nSegún visita técnica por parte de la Empresa se confirmo que el predio ubicado en la calle 3#8-28 se encuentra desocupada por estar en unos arreglos de construccion. '),(36,1,'2022-03-01','03:52:32','1085168971','usuaria manifiesta que tiene el servicio de acueducto, pero no le llega agua solicita  ala empresa visita para inspeccionar el problema, por lo tanto generar visitas técnica con el área encargada \r\nSe realizo visita técnica y se verifico que la usuaria no cuenta con ningún servicio por parte de la Empresa y que si se le esta facturando, por lo tanto. por orden del gerente bajarle la deuda a cero y generarle orden de trabajo para q se le instalen la acometida de agua potable.  '),(99,0,'2022-03-01','04:27:40','1085045738','Registro'),(62,1,'2022-03-01','04:39:08','1085168971',' usuario manifiesta mi casa en construcción tenia acometida, con las nuevas redes de agua potables me dejaron sin el servicio, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada\r\nUna vez realizada la visita técnica por parte de la Empresa, se procedió segun orden de trabajo a ejecutar la labor de  instalación de la acometida en la dirección referenciada. Pero los funcionarios de la Empresa se encontraron que el dueño de la residencia ya había contratado un personal particular para q le realizara el trabajo y q de la Empresa solo requería que le colaboraran con los materiales, los cuales fueron suministrados por esta Empresa. a satisfacción del usuario .    '),(20,1,'2022-03-02','10:06:52','1085168971',' USUARIO MANIFIESTA QUE LE ESTAN COBRANDO CONSUMO DE MAS Y DOBLE FACTURACION, POR LO TANTO GERENERAR VISITA TECNICA AL AREA ENCARGADA PARA VERIFICAR.\r\nNOTA: LLAMAR ANTES DE LA VISITA \r\nEL USUARIO SE ENCUENTRA FUERA DEL MUNICIPIO, SE HAN REALIZADO VARIAS VISITAS Y NUNCA SE LE HA ENCONTRADO EN SU RESIDENCIA.\r\nNOTA: SE HA LLAMADO AL USUARIO Y NO ATIENDE LAS LLAMADAS, EL USUARIO SE ENCUENTRA FUERA DEL MUNICIPIO.'),(35,1,'2022-03-02','10:21:26','1085168971',' Usuario manifiesta que hace 3 años envió solicitud de suspensión del servicio de agua potable, por que tiene  pozo, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. \r\nSe le realizo la visita tecnica al usuario, el cual manifiesta tener pozo en su casa, por lo que solo tiene el servicio de alcantarillado. El usuario se niega a pagar el servicio.  '),(74,1,'2022-03-02','10:26:37','1085168971','Usuaria manifiesta que hace 6 años mando a suspender el servicio de agua potable y desde ese tiempo no le generaban facturas, el día 19 de febrero me llegó una factura con un montón demasiado alto, yo tengo pozo profundo pido que la empresa verifique y me solucioné ese problema, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.  \r\nSe realizo la visita técnica a la usuario, quien manifestó no tener dinero para ponerse al dia con la Empresa.'),(100,0,'2022-03-02','11:16:35','1085045738','Registro'),(84,1,'2022-03-02','03:03:08','1085168971','usuario manifiesta manjol rebosado, agua negra en la calles con malos olores, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.\r\nUna vez realizada la visita técnica al sector referenciado se encontró manjol rebosado con desechos y residuos ordinarios, se le realizo limpieza y destaponamiento. Se termino el trabajo dejando el manjol limpio destaponado y funcionando correctamente, con su tapa sellada.   '),(85,1,'2022-03-02','03:34:10','1085168971',' manjol rebosado malos olores, aguas negras derramadas en las calles, por lo tanto generar visitas técnica con el área encargada. \r\nEn visita técnica se encontró el manjol tapado por residuos ordinarios y mal servicio de desagüe .Se procedió al destaponamiento, limpieza del manjol, dejándolo su funcionamiento normal. \r\n '),(64,1,'2022-03-02','04:38:53','1085168971','usuario manifiesta rompimiento de tubo madre de acueducto, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.\r\nUna que llegamos al lugar, se procedió al destaponamiento, limpieza y sondeada con varilla del manjol y al destaponamiento de la tubería desplomada.    '),(70,1,'2022-03-03','08:53:41','1085168971',' usuario manifiesta el tubo del alcantarillado que esta en la mitad de la calle  se desplomo lo que causa malos olores  a los habitantes de la cuadra, por lo tanto generar visita técnicas con el area encargada.   \r\nUna vez realizada la visita técnica se procedió con la limpieza y  el sondeo con varillas del manjol, dándole solución al desplome del mismo, dandole fin al problema.'),(79,1,'2022-03-03','09:16:35','1085168971','Usuaria manifiesta inconformidad con el pago de la facturas, yo me atrase con el pago del servicio   casi un año, pero desde hace tiempo he venido abonado, pero no veo  el descuento en la  factura que canelo, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  \r\nLa Empresa una vez estudiado el caso de la usuaria, procedió a hacerle los descargos correspondientes, dándole solución a satisfacción a la problemática del usuario.'),(95,1,'2022-03-03','09:21:42','1085168971','  usuario manifiesta la empresa le esta cobrando servicio de agua potable, y hasta el momento no lo hemos utilizado, por eso le pide que se corrija la factura, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. \r\nSegun visita tecnica realizada al usuario se pudo verificar que efectivamente el cuenta con pozo anillado, solo cuenta con el servicio de alcantarillado. por lo tanto arreglar factura.  '),(82,1,'2022-03-03','09:32:22','1085168971',' usuario inconforme por el cobro de la factura del mes de enero, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.   \r\nSe realizo visita, usuario al día y la empresa le ha generado unas facturas al sistema, problema que ya fue corregido por parte de la Empresa. '),(98,1,'2022-03-03','09:37:09','1085168971',' o p usuaria manifiesta inconformidad con la factura del servicio publico, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  \r\nSe realizo visita al usuario y se confirmo que tiene pozo, evidencias fotográficas, por lo tanto arreglar factura. Este problema ya fue solucionado por parte de la Empresa.'),(90,1,'2022-03-03','10:12:17','1085168971','usuario manifiesta solicito de instalación de acometida, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada  \r\nSegún visita técnica se le corrigió el nombre del usuario y le prosiguió a retirar el servicio de agua a solicitud del interesado.'),(81,1,'2022-03-03','11:20:59','1085168971','Usuario manifiesta que en la calle 16 con kra 4, el manjol esta reventado y rebosado, agradezco pronta solución por parte de la empresa, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada \r\nSeguido de la inspección se encontró almacenamiento de aguas lluvias en la calle por el sellamiento del manjol, por lo que se procedió al destaponamiento del mismo y el desagüe de las aguas detenidas, haciendo la limpieza y dejando así el manjol en un buen funcionamiento. '),(78,1,'2022-03-03','02:32:07','1085168971','usuario manifiesta inconformidad con el cobro del servicio, dice estar  al día y le  llega la factura del mes de diciembre con un cobro super alto donde le están cobrando 4 facturas, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.   \r\nLuego de visita tecnica a la residencia se confirmo que el usuario no cuenta con el servicio de acueducto, por lo q se procedió a retirarle el cobro de dicho servicio, quedando solo con el servicio de alcantarillado. '),(51,1,'2022-03-03','02:38:40','1085168971',' usuaria manifiesta cambiar de usuario y de dirección ya que no es la dirección correcta, por lo tanto generar orden con el area encargada.  \r\nSe confirmo según visita técnica que la residencia se encuentra desocupada, de igual manera se le corrigió la dirección y cambio de nombre del usuario. '),(101,0,'2022-03-03','08:43:13','1085045738','Registro'),(102,0,'2022-03-03','08:56:52','1085045738','Registro'),(103,0,'2022-03-03','09:04:16','1085045738','Registro'),(104,0,'2022-03-03','09:27:18','1085045738','Registro'),(105,0,'2022-03-03','10:08:22','1085045738','Registro'),(106,0,'2022-03-03','10:14:51','1085045738','Registro'),(107,0,'2022-03-03','10:22:36','1085045738','Registro'),(76,1,'2022-03-04','08:26:41','1085168971','Predio desocupado desde el mes de Enero del 2022,por lo tanto generar visita técnica con el área encargada. \r\nSe realizo la visita, mas no se ha podido comunicar personalmente con la usuario pues siempre se encuentra fuera del municipio y tampoco  responde las llamadas. En una de las visitas una vecina manifestó que la usuaria viaje con frecuencia. '),(96,1,'2022-03-04','08:49:00','1085168971',' Manjol tapado.\r\nLuego de visita técnica se procedio a limpiar y sondear el registro o pozo principal, de igual manera se dejo instalado un tubo No. 4 para desagüe '),(75,1,'2022-03-07','09:10:16','1085168971','Usuaria manifiesta que cuenta con el servicio de acueducto pero que no le llega agua por lo tanto pide que la empresa le realice visita. Por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.\r\nSe realizo visita técnica al usuario, se verifico que cuenta con pozo anillado, se l corrió el monto de la factura, el usuario se acerco a la Empresa a ponerse al dia. '),(108,0,'2022-03-07','10:50:53','1085045738','Registro'),(42,1,'2022-03-07','11:27:12','1085168971','usuaria manifiesta inconformidad con el facturado del servicio, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.\r\n\r\nSe realizaron varias visitas al usuario, y se estableció llamada telefónica, usuario manifiesta ponerse al día.  '),(103,1,'2022-03-08','08:49:54','1085168971','usuario manifiesta predio desocupado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. \r\nSe realizo visita y se verifico que el predio esta en construcción desde hace aproximadamente 6 meses.  '),(102,1,'2022-03-08','08:54:58','1085168971',' usuario manifiesta predio desocupado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada \r\nUsuario tiene el predio en construcción hace varios meses '),(104,1,'2022-03-08','08:58:41','1085168971','usuaria manifiesta que nunca ha utilizado el servicio de acueducto y la empresa le esta cobrando, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada  \r\nSe realizo visita técnica y se verifico que el usuario cuenta con pozo anillado.'),(41,1,'2022-03-08','09:03:01','1085168971',' Usuario manifiesta, que el predio ubicado en la calle 12 con kra 4 esquina barrio el progresó se encuentra desocupado desde el día 03 /12/2021 , ,y en esa misma dirección se encuentra una fuga del servicio de agua potable, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.   \r\nSe visito al usuario y se verifico que los predios registrados con numero de usuarios 6492 tiene un 1 mes de estar desocupado y el # 2721 tiene 2 meses de estar desocupado.'),(106,1,'2022-03-08','09:13:24','1085168971',' usuario manifiesta predio desocupado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada  \r\nSe realizo visita técnica y se verifico que el predio tiene aproximadamente 2 meses de estar desocupado.'),(107,1,'2022-03-08','09:16:54','1085168971','usuario manifiesta inconformidad no utiliza el servicio de agua solo alcantarillado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. \r\nSe visito al usuario y se confirmo que solo tiene el servicio de acueducto.  '),(109,0,'2022-03-08','10:18:01','1085045738','Registro'),(110,0,'2022-03-08','10:29:47','1085045738','Registro'),(50,1,'2022-03-08','11:38:51','1085168971','usuario manifiesta hacen 2 años hay rebosamiento de aguas residuales, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  \r\nUna vez se llego al lugar del problema, se procedió a destapar y limpiar el manjol, que se encontraba obstruido con arena.  '),(23,1,'2022-03-08','02:33:20','1085168971',' usuario manifiesta manjol tapado sector la terraza ,por lo tanto generar visita técnica con el área encargada. \r\n Una  vez llegamos a la dirección señalada por el usuario se procedió a hacer el destaponamiento y limpieza de la red afectada. '),(111,0,'2022-03-08','02:43:13','1085045738','Registro'),(112,0,'2022-03-08','02:56:27','1085045738','Registro'),(113,0,'2022-03-08','03:07:55','1085045738','Registro'),(57,1,'2022-03-08','03:08:16','1085168971',' usuario manifiesta alcantarillado tapado ,debido a que no baja y esta rebosado, las aguas negras corren por la calle, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.\r\nUna vez llegamos al sitio procedimos a limpiar el manjol y hacerle el respectivo mantenimiento.'),(72,1,'2022-03-08','03:12:58','1085168971',' usuario manifiesta desplome de pavimento frente a la fiscalía, brota malos olores insoportables, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. \r\nUna vez llegamos al sitio se encontró que el usuario había realizado el mantenimiento por con sus propios recursos y medios.   '),(114,0,'2022-03-08','03:20:57','1085045738','Registro'),(71,1,'2022-03-08','07:07:09','1085168971',' usuaria manifiesta yo Otilia molina Pedrozo como presidenta de junta de acción del barrio 10 de julio  hacemos la petición para que la comunidad y barrios aledaños cuente con el servicio publico de alcantarillado, hace mas de 25 años que se fundo este barrio y siempre ha presentado inconvenientes con la lluvias ,aguas residuales que afectan la salud de la comunidad, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.\r\nUna vez que llegamos al lugar del problema seguimos a limpiar, destaponar y reconstruir el manjol que se encontraba taponado y deteriorado, facilitando así el normal funcionamiento del mismo.   '),(48,1,'2022-03-08','07:26:51','1085168971','usuaria manifiesta , manjol tapado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada   \r\nEn la visita técnica se encontró un desplome de un metro y se procedió a la limpieza y sondeo con varilla del manjol, realizando un mantenimiento completo del mismo para su normal funcionamiento para lo cual también fue necesaria la instalación de un metro de tubo corrugado.'),(86,1,'2022-03-08','07:40:26','1085168971','Alcantarillado tapado aguas negra en las calles, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada  \r\nDespués de realizada la visita técnica se procedió a la limpieza y destaponamiento del manjol que se encontraba tapado, dando solución al problema.'),(94,1,'2022-03-08','07:51:47','1085168971',' usuario manifiesta alcantarillado rebosado y tubo de agua potable partido, agua negras en las calles y malos olores, por lo tanto generar orden técnica con el area encargada.   \r\nLuego de la visita técnica seguimos con la limpieza y mantenimiento del manjol afectado, dando solución al problema.'),(67,1,'2022-03-09','08:34:17','1085168971',' usuario manifiesta que le están cobrando unos meses de agua sin estar usando el servicio, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.   \r\nSe realizo visita técnica y se pudo verificar que el predio esta desocupado.'),(49,1,'2022-03-09','09:03:20','1085168971',' usuario manifiesta manjole tapado desbordado aguas negras con malos olores ,por lo tanto generar visitas técnica con el area encargada.   \r\n\r\nLuego de la visita técnica se realizo la limpieza y sondeo del manjol, haciéndole un mantenimiento completo para su normal funcionamiento.'),(69,1,'2022-03-09','09:20:10','1085168971','usuario manifiesta alcantarillado colapsado, hace ya mas de mes, el piso se esta poniendo verde y resbaladizo, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. \r\nUna vez realizada la visita técnica se procedió al  vertimiento de las aguas estancadas que estaban obstruían el buen funcionamiento del alcantarillado. '),(47,1,'2022-03-09','09:38:39','1085168971',' usuario manifiesta, frente de mi casa pasan las aguas negras y el olor es insoportable pido que por favor le den  pronta solución, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  \r\n\r\nDespués de la visita seguimos con el vertimiento de las aguas negras que estaban obstruyendo el buen funcionamiento del alcatarillado.'),(115,0,'2022-03-09','10:27:20','1085045738','Registro'),(116,0,'2022-03-09','10:51:54','1085045738','Registro'),(117,0,'2022-03-10','10:14:54','1085045738','Registro'),(26,1,'2022-03-17','03:27:33','39016670',' Usuario pide revisión con el fin de verificar si están reabriendo el servicio por parte de la ESP, o pozo subterráneo, por lo tanto generar vista técnica con el área encargada.  \r\nEn visita tecnica se verifico que el usuario cuenta con pozo perforado, por lo que no cuenta con el servicio de acueducto. '),(109,1,'2022-03-10','03:56:21','1085168971',' usuario manifiesta predio desocupado desde el día 2 de febrero, por lo tanto generar visita tecnica con el area encargada.  \r\nEn visita técnica se verifico por medio de factura de otro servicio que el predio estuvo desocupado en el de febrero.'),(37,1,'2022-03-11','08:55:27','1085168971','Usuaria manifiesta que a cada rato el manjol se rebosa pide por favor se le de solución definitiva, por lo tanto, generar visita técnica.  \r\nMediante visita tecnica se verifico que el manjol referenciada en la PQR, se encontraba rebosado, por lo que se procedió a realizarle el respectivo mantenimiento, notando también que de igualmanera en la zona habían cinco (5) manjoles mas en la misma condición, por lo que se procedió a realizarles el un mantenimiento general de limpieza y sondeo con varilla de todos los majoles del sector dejándolos en perfecto funcionamiento.'),(52,1,'2022-03-11','09:07:41','1085168971',' usuaria manifiesta cambiar de usuario y de dirección ya que no es la dirección correcta, por lo tanto generar orden con el area encargada. \r\nSegún visita técnica y solicitud en la PQR, se corrigió al usuario el cambio el cambio de dirección y el cambio de nombre de usuario, igualmente se verifico que la residencia esta desocupada.  '),(77,1,'2022-03-11','09:13:53','1085168971',' usuario manifiesta que no utiliza el servicio de  acueducto por que hay pozo, la casa  hace un año esta en arriendo, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada   \r\nUsuario manifiesta que hace algunos años el predio quedo desocupada y que por esa razón no se había acercado a la Empresa a reportar la situación, por lo que se le pidieron facturas de otros servicios para constatar el consumo de los servicios lo que acepta el usuario, en espera de constancia.'),(83,1,'2022-03-11','09:29:51','1085168971',' Usuario manifiesta como presidenta de junta de acción del barrio 10 de julio hago este derecho de petición en nombre de mi comunidad, pidiendo  la solicitud del servicio alcantarillado ya que hace 25 año que se fundo dicho barrio, pero siempre hemos presentado inconvenientes con las aguas residuales que afectan la salud de los residentes\r\npartiendo de los hechos mencionados y haciendo valer mis derechos de petición, derecho al medio ambiente, y derecho a la s\r\nSeguido de la visita técnica se procedió a la limpieza general del majol afectado, así como a su deconstrucción pues se encontraba  desplomado y casi destruido. dejándolo en su normal funcionamiento. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n'),(101,1,'2022-03-11','09:41:39','1085168971',' usuario manifiesta predio desocupado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada  \r\nEn visita técnica al usuario se verifico que el predio tiene dos meses de estar desocupado, pero que desde el dia 1ro. de marzo se volvió a habitar  '),(89,1,'2022-03-11','09:47:33','1085168971',' usuaria manifiesta nunca he tenido ningún servicio publico para tener esa deuda, la empresa me envió recibo en febrero, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada  \r\nSe realizo la visita y efectivamente la usuaria no cuenta con ningún servicio de la Empresa, evidencia fotografías de pozo anillado.'),(91,1,'2022-03-11','09:54:16','1085168971',' Usuario manifiesta que en la vivienda nunca ha habido servicio de agua ni tuberías por esta razón no puedo cancelar las facturas, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.    \r\nSe visito al usuario y se verifico que el usuario cuenta con pozo perforado, explica. Por lo tanto arreglar factura.'),(110,1,'2022-03-11','09:59:35','1085168971','usuaria manifiesta que no esta utilizando el servicio de agua potable, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  \r\nSe realizo visita técnica y se verifico que ella  tiene pozo artesanal, por lo tanto corregir la factura. '),(113,1,'2022-03-17','03:21:07','39016670','usuario manifiesta predio en construcción desde hace varios meses, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada\r\nSe realizo visita técnica y se verifico que el predio si esta en construcción, por lo tanto corregir factura.   '),(115,1,'2022-03-11','10:18:51','1085168971','usuario manifiesta predio desocupado \r\ncambio de usuario , por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  \r\nSe realizo visita técnica y se genero descuento.'),(118,0,'2022-03-11','10:52:39','1085045738','Registro'),(119,0,'2022-03-11','10:58:24','1085045738','Registro'),(120,0,'2022-03-11','11:07:14','1085045738','Registro'),(121,0,'2022-03-14','10:30:33','1085045738','Registro'),(122,0,'2022-03-14','11:26:23','1085045738','Registro'),(116,1,'2022-03-14','03:07:18','1085168971','usuario manifiesta que no utiliza el servicio de acueducto, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada  \r\nEn visita realizada al usuario se pudo verificar que cuenta con pozo perforado, por lo que la Empresa no le  presta el Servicio de acueducto, solo el de alcantarillado. '),(123,0,'2022-03-15','08:54:25','1085045738','Registro'),(124,0,'2022-03-15','10:33:14','1085045738','Registro'),(118,1,'2022-03-15','10:56:06','1085168971',' usuario manifiesta predio desocupado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  \r\nSe realizo visita al usuario y efectivamente no cuenta con el servicio de acueducto ni alcantarillado, pero si tiene las acometidas. (predio en construcción )'),(125,0,'2022-03-17','09:53:34','1085045738','Registro'),(124,1,'2022-03-17','10:22:19','1085168971','usuario manifiesta predio desocupado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.   \r\nSe realizo visita técnica y se verifico que la residencia se encuentra desocupada hace aproximadamente un mes. '),(114,1,'2022-03-17','11:00:36','39016670','usuario manifiesta manjoles tapados de toda la cuadra, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.   \r\nDestaponamiento y sondeo con varilla de tres (3)manjoles y reconstrucción de la tapa de uno de los manjoles.'),(126,0,'2022-03-18','11:05:27','1085045738','Registro'),(119,1,'2022-03-18','11:26:02','39016670',' usuario manifiesta predio desocupado desde pandemia, por lo tanto generar visita técnica  con el area encargada   \r\nSe realizo visita técnica al usuario y se verifico que el predio si esta desocupado, se le corrigió la factura. '),(80,1,'2022-03-18','02:40:27','39016670',' Usuario manifiesta inconformidad con la facturación del servicio, no tengo ninguno del los 3 servicios  y me envían facturas, por lo tanto genera visita técnica el area encargada.   \r\nSe realizo visita y se verifico que el usuario no cuenta con los servicios de acueducto y alcantarillado. '),(100,1,'2022-03-18','04:10:48','39016670','usuario solicita que se realice destaponamiento del alcantarillado para que estas agua fluya normal y no se estén derramando en los patios y ocasionando malos olores y enfermedades a los habitantes de la comunidad, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. \r\nSe realizo el destaponamiento sondeando con varilla de  (2)manjoles, dando fin al problema, en la limpieza se retiraron cantidad de sedimentó y basura. '),(122,1,'2022-03-22','09:34:08','39016670','usuario manifiesta que en el barrio san Jorge hace aproximadamente 3 día no tienen el servicio de agua potable, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada   \r\nSe realizo visita técnica con el área encargada el día 18 de marzo del 2022, y se observo que el usuario ya se le normalizo el servicio de agua potable.  '),(127,0,'2022-03-24','09:44:57','1085045738','Registro'),(128,0,'2022-03-25','08:32:26','1085045738','Registro'),(120,1,'2022-03-25','08:48:50','39016670',' usuario manifiesta alcantarillado tapado desde hace 4 días malos olores en la calle, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  \r\nSe realizo la limpieza y sondeo de manjoles (mantenimiento general), dejándolos en perfecto funcionamiento. '),(121,1,'2022-03-25','09:03:30','39016670','usuario manifiesta manjol tapado aguas negras en las calles y malos olores, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.\r\nSe realizo sondeo y limpieza de manjoles y red de tuberías, con el vactor  '),(123,1,'2022-03-25','09:14:38','39016670',' usuario manifiesta  manjol desbordado agua negra en las calles con malos olores, por lo tanto generar visita con el area encargada   \r\nSe realizo sondeo y limpieza de manjoles y red de tuberías, con el vactor.'),(125,1,'2022-03-29','08:48:28','39016670','usuario manifiesta manjol rebosado, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada  \r\nSe realizo  cambio de dos (2) metros de tuberías de la red de alcantarillado. Solucionando así la problemática. '),(129,0,'2022-03-25','10:36:22','1085045738','Registro'),(130,0,'2022-03-28','09:01:55','1085045738','Registro'),(131,0,'2022-03-28','09:04:03','1085045738','Registro'),(132,0,'2022-03-28','09:11:54','1085045738','Registro'),(138,0,'2022-03-30','10:10:45','1085045738','Registro'),(139,0,'2022-03-30','10:34:12','1085045738','Registro'),(132,1,'2022-03-30','10:50:00','39016670','usuario manifiesta predio desocupado desde el mes de enero, por lo tanto generar visita técnica. \r\nUsuario manifiesta via telefónica que no se encuentra en la ciudad, y no cuenta con alguien que pueda mostrar la vivienda para verificar que si se encuentra desocupada, por lo tanto se puede dar de baja del sistema a la  queja presentada por la usuaria.  '),(140,0,'2022-03-30','11:05:53','1085045738','Registro'),(141,0,'2022-03-30','11:15:03','1085045738','Registro'),(117,1,'2022-03-30','04:02:22','39016670',' Usuario pide revisión con el fin de verificar si están reabriendo el servicio por parte de la ESP, o   pozo subterráneo, por lo tanto generar vista técnica con el área encargada.   \r\nSe realizo visita técnica y se verifico que el usuario no cuenta con el servicio de agua potable, y que no es viable la reinstalación de la acometida.'),(126,1,'2022-03-31','08:35:40','39016670',' usuario manifiesta que no utiliza el servicio de acueducto, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.  \r\nSe realizo visita técnica y se verifico que el usuario no cuenta con el servicio de acueducto, por lo que se le tiene que corregir la factura, NOTA: El usuario cuenta con pozo anillado.  '),(142,0,'2022-03-31','08:54:50','1085045738','Registro'),(143,0,'2022-03-31','09:11:18','1085045738','Registro'),(144,0,'2022-03-31','11:37:58','1085045738','Registro'),(145,0,'2022-03-31','04:36:47','1085045738','Registro'),(133,1,'2022-04-01','09:41:24','39016670',' usuario manifiesta predio desocupado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada  \r\nSe realizo visita técnica con el área encargada y se verifico que el predio esta desocupado.'),(127,1,'2022-04-01','10:27:05','39016670','usuaria manifiesta predio desocupado, por lo tanto generar visita técnica \r\ncon el area encargada.\r\nEn la visita técnica se pudo confirmar que el predio se encuentra en construcción y por ende deshabitado.   '),(135,1,'2022-04-04','09:44:28','39016670','usuario manifiesta que no utiliza el servicio de acueducto, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  \r\nEn visita técnica se pudo verificar que el usuario no cuenta con el Servicio  de acueducto, así como también se confirmo que en la vivienda cuentan con pozo perforado.'),(139,1,'2022-04-04','09:48:59','39016670',' usuario manifiesta que no utiliza el servicio de acueducto, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.\r\nEn visita técnica se verifico que el usuario cuenta en su residencia con pozo perforado, por lo tanto no utiliza el servicio de acueducto,   '),(140,1,'2022-04-05','09:15:34','39016670',' Usuario manifiesta que le esta cobrando el servicio de acueducto, el cual no utiliza por que tiene pozo artesanal, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.\r\nEn visita técnica se pudo confirmar que el usuario tiene en su residencia pozo artesanal, por lo q no cuenta con el servicio de acueducto.  '),(136,1,'2022-04-05','09:25:23','39016670','usuario manifiesta que no utiliza el servicio de agua potable solo tengo es el servicio del alcantarillado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. \r\nEn visita técnica se confirmo que el usuario tiene pozo artesanal, por q lo q no cuenta con el servicio de acueducto.  '),(146,0,'2022-04-05','09:37:38','1085045738','Registro'),(147,0,'2022-04-05','02:34:52','1085045738','Registro'),(130,1,'2022-04-06','09:00:27','39016670',' usuario manifiesta predio desocupado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada   \r\nEn visita técnica se pudo confirmar que la residencia se encuentra desocupada. '),(144,1,'2022-04-06','02:26:37','39016670','usuario manifiesta que no utiliza el servicio de agua potable, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada \r\nEn visita técnica se confirmo que el usuario solo cuenta con el servicio de alcantarillado.  '),(145,1,'2022-04-06','02:44:26','39016670',' usuario manifiesta que no utiliza el servicio de agua potable, y que le llega doble facturación, por lo tanto generar visita técnica con el area.  \r\nSe realizo visita técnica y se verifico que el usuario cuenta en su residencia con pozo artesanal, por lo que solo cuenta con el Servicio de alcantarillado. '),(128,1,'2022-04-07','08:42:05','39016670',' usuario manifiesta manjole rebosado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  \r\nSe realizo la limpieza y sondeo de dos(2)manjoles con varilla, sacando gran cantidad de basura y sedimento. '),(137,1,'2022-04-08','08:54:13','39016670','usuario manifiesta manjol rebosado en el colegio Luis López de meza, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada  \r\nLimpieza, sondeo y mantenimiento general de un (1) manjol y cuatro (4) registros, e instalación de un tramo de tubo PVC del registro al manjol, quedando así el problema solucionado y el sistema en buen funcionamiento. '),(134,1,'2022-04-08','11:25:23','39016670','usuario manifiesta manjole rebosado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada  \r\nLimpieza y sondeo con varillas de dos (2) manjoles, sacándole gran cantidad de basura y sedimentos, y reparcheo del pavimento afectado por la instalación de una acometida.'),(148,0,'2022-04-11','08:32:54','1085045738','Registro'),(149,0,'2022-04-11','09:09:03','1085045738','Registro'),(97,1,'2022-04-11','09:04:02','39016670','Usuario inconforme con la factura del servicio nunca le habían generado y ahora que la empresa lo hace me llega por un monto elevado por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  \r\nEn visita técnica a usuario y se verifico que tiene servicio de alcantarillado, pero que no desemboca en el sistema de alcantarillado municipal, sino en la fuente de agua del rio cesar, tampoco utiliza el servicio de acueducto, por q tiene el pozo artesanal en su residencia, usuario manifiesta como la Empresa le esta generando factura donde hace mas de diez años no estaba recibiendo esta facturación, y que además la factura llegaba a nombre de su mama, (Ana Idalides)'),(150,0,'2022-04-11','09:16:46','1085045738','Registro'),(151,0,'2022-04-11','10:04:53','1085045738','Registro'),(93,1,'2022-04-11','02:20:31','39016670',' Usuario manifiesta que en su predio no tiene el servicio de acueducto, por que cuento con pozo artesanal   pero la empresa me genera factura, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada   \r\nEn la visita técnica se verifico que la usuaria tiene servicio de alcantarillado, pero desemboca en el humedal del cesar, por lo q utiliza el servicio de alcantarillado del municipio. De igualmanera tampoco cuenta con el servicio de acueducto pues hace muchos años lo mando a suspender y a cancelar la acometida, por lo q no entiendo por que me volvieron a activar la factura por dichos servicios.  '),(152,0,'2022-04-13','08:32:22','1085045738','Registro'),(153,0,'2022-04-18','10:39:36','1085045738','Registro'),(154,0,'2022-04-18','10:53:16','1085045738','Registro'),(155,0,'2022-04-18','03:13:59','1085045738','Registro'),(156,0,'2022-04-19','10:04:37','1085045738','Registro'),(153,1,'2022-04-20','08:52:18','39016670','usuario manifiesta manjol tapado, hace varios días, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada. \r\nSe realizo limpieza y sondeo con varillas y tubos PVC de dos (2) manjoles y un (1) registro, sacándole gran cantidad de sedimentos, y toda clase de basuras, dando fin al problema del usuario. '),(157,0,'2022-04-20','10:02:15','1085045738','Registro'),(158,0,'2022-04-20','10:10:25','1085045738','Registro'),(159,0,'2022-04-20','03:39:57','1085045738','Registro'),(160,0,'2022-04-21','10:27:16','1085045738','Registro'),(161,0,'2022-04-21','04:22:45','1085045738','Registro'),(150,1,'2022-04-25','08:34:46','39016670','usuario manifiesta que tiene poza que no utiliza el servicio alcantarillado de la empresa, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  \r\nEn visita técnica se pudo verificar que el usuario efectivamente No cuenta con ningún servicio por parte de esta Empresa. '),(162,0,'2022-04-25','08:48:24','1085045738','Registro'),(163,0,'2022-04-25','09:03:27','1085045738','Registro'),(164,0,'2022-04-25','09:25:45','1085045738','Registro'),(165,0,'2022-04-25','09:35:44','1085045738','Registro'),(166,0,'2022-04-25','10:23:14','1085045738','Registro'),(167,0,'2022-04-25','12:03:44','1085045738','Registro'),(168,0,'2022-04-26','08:43:21','1085045738','Registro'),(169,0,'2022-04-28','09:46:20','1085045738','Registro'),(170,0,'2022-04-28','10:06:07','1085045738','Registro'),(171,0,'2022-04-28','10:16:28','1085045738','Registro'),(172,0,'2022-04-28','10:28:05','1085045738','Registro'),(161,1,'2022-04-29','08:50:21','39016670',' usuario manifiesta predio desocupado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  \r\nEn visita técnica no se pudo comprobar que la residencia estuviese desocupada. Pero la usuaria solicito se le hiciera el cambio de usuario (nombre )'),(173,0,'2022-04-29','09:06:26','1085045738','Registro'),(160,1,'2022-04-29','09:12:23','39016670','usuario manifiesta manjol rebosado, patios llenos de aguas negras y malos olores, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada \r\nEn la visita técnica se realizo el mantenimiento de manjoles y registros del sector, sondeos con varillas.  \r\n'),(159,1,'2022-04-29','09:26:09','39016670',' usuario manifiesta que manjol rebosado, por lo tanto generar visita técnica con el area. \r\nEn visita técnica se realizo la limpieza y sondeo con varillas de los manjoles del sector.  '),(156,1,'2022-04-29','09:37:55','39016670',' usuaria manifiesta fuga de aguas negras ya hace 8 días con desbordamiento del piso, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.  \r\nEn visita técnica se realizo limpieza y sondeo con varillas de manjoles.'),(105,1,'2022-04-29','09:42:19','39016670','usuario manifiesta solicita del servicio de acometida alcantarillado, por lo tanto generar vista técnica con el area encargada.  \r\nAl momento de la visita se pudo evidenciar que el usuario había instalado la acometida por su propia cuenta. '),(152,1,'2022-04-29','09:50:46','39016670',' usuaria manifiesta manjole tapado pido, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  \r\nEn visita técnica se procedió a realizar el mantenimiento y limpieza del manjol '),(174,0,'2022-04-29','09:55:19','1085045738','Registro'),(175,0,'2022-04-29','10:25:36','1085045738','Registro'),(176,0,'2022-04-29','10:36:15','1085045738','Registro'),(177,0,'2022-04-29','10:45:56','1085045738','Registro'),(149,1,'2022-04-29','02:22:09','39016670','   usuario manifiesta predio desocupado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  \r\nEn visita técnica se confirmo que la residencia esta desocupada. '),(166,1,'2022-04-29','03:44:07','39016670','usuaria manifiesta predio desocupado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  \r\nEn visita técnica se pudo confirmar que la residencia se encuentra desocupada. '),(157,1,'2022-04-29','04:34:59','39016670','Usuario manifiesta predio desocupado hace ya tres meses, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  \r\nSegún visita técnica se pudo verificar que la residencia se encuentra desocupada '),(164,1,'2022-04-29','04:40:15','39016670',' usuaria manifiesta predio desocupado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.   \r\nEn visita técnica se pudo confirmar que la residencia se encuentra desocupada.'),(178,0,'2022-04-29','05:01:12','1085045738','Registro'),(179,0,'2022-05-02','08:39:27','1085045738','Registro'),(180,0,'2022-05-02','08:47:49','1085045738','Registro'),(181,0,'2022-05-02','09:15:02','1085045738','Registro'),(172,1,'2022-05-02','11:12:37','39016670','usuario manifiesta vecinos con desagüe de aguas negras en las calles llevo 12 años con el mismo problema, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  \r\nLimpieza y sondeo con tubo PVC de manjoles y registros del sector, dando solución al problema, extrayendo gran cantidad de basura grasa y otras. '),(182,0,'2022-05-02','02:30:06','1085045738','Registro'),(183,0,'2022-05-02','02:31:17','1085045738','Registro'),(184,0,'2022-05-02','02:38:02','1085045738','Registro'),(185,0,'2022-05-02','02:46:39','1085045738','Registro'),(186,0,'2022-05-02','02:53:31','1085045738','Registro'),(154,1,'2022-05-02','04:51:21','39016670',' usuario manifiesta que solo utiliza el servicio del alcantarillado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  \r\nEn visita técnica se verifico que el usuario solo cuenta con el servicio de alcantarillado. '),(155,1,'2022-05-02','04:55:16','39016670',' usuario manifiesta que no utiliza el servicio de agua potable solo alcantarillado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  \r\nEn visita técnica se confirmo que el predio esta en construcción, no cuenta con los servicios de acueducto ni alcantarillado, Pero tiene una deuda pendiente por el servicio de aseo. ponerse al dia. '),(148,1,'2022-05-03','03:19:39','39016670',' usuario manifiesta que hace varios años el predio esta desocupado pido que la empresa me haga el favor de colaborarme, con el monto de la factura, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.\r\nEn visita técnica no se pudo comprobar que la residencia esta desocupada, por lo que se espera que la usuaria aporte facturas de otros servicios.   '),(187,0,'2022-05-03','04:36:04','1085045738','Registro'),(188,0,'2022-05-03','04:48:49','1085045738','Registro'),(189,0,'2022-05-04','08:41:38','1085045738','Registro'),(190,0,'2022-05-04','10:25:47','1085045738','Registro'),(191,0,'2022-05-04','03:51:28','1085045738','Registro'),(147,1,'2022-05-05','10:44:12','39016670',' usuario manifiesta que no utiliza el servicio de agua potable de la empresa, que por favor se lo descuente de la factura, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.\r\nEn visita técnica se pudo confirmar q el usuario no cuenta con el servicio de  agua potable, por lo tanto solo facturar el servicio de alcantarillado.      '),(192,0,'2022-05-09','11:12:42','1085045738','Registro'),(189,1,'2022-05-10','09:03:39','39016670',' usuario manifiesta desplome de loza por fuga, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.   \r\nEn visita técnica se observo q no era un desplome de loza sino mal funcionamiento del manjol, por lo q se procedió al respectivo mantenimiento, sondeando con tubos PVC de dos manjoles y un registro. '),(184,1,'2022-05-10','09:23:55','39016670','usuario manifiesta manjol rebosado malos olores, con mas de 3 meses con el problema, pido por favor me colaboren , por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.  \r\nMantenimiento y sondeo con tubos PVC. y varillas a dos manjoles y un registro, dando así solución al problema.'),(193,0,'2022-05-10','03:12:30','1085045738','Registro'),(194,0,'2022-05-12','09:03:35','1085045738','Registro'),(193,1,'2022-05-12','09:26:22','39016670',' usuaria manifiesta predio desocupado desde el 15 de julio de 2021, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada. \r\nEn visita técnica se confirmo que la residencia se encuentra desocupada.  \r\n'),(181,1,'2022-05-12','09:37:04','39016670','usuario manifiesta predio desocupado, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada. \r\n En visita técnica se confirmo que el predio se encuentra desocupado'),(169,1,'2022-05-12','11:05:46','39016670','usuario manifiesta que no hacen uso de las servicios de la empresa, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  \r\n\r\nEn visita técnica se confirmo que el predio esta abandonado y q por lo tanto no cuenta con ningún servicio por parte de la empresa.'),(178,1,'2022-05-12','11:11:35','39016670','\r\n usuario manifiesta predio desocupado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  \r\nEn visita tecnica se confirmo que la residencia estuvo desocupada por varios meses, pero q a la fecha ya se ha vuelto  a ocupar. '),(170,1,'2022-05-12','11:16:10','39016670',' usuario manifiesta que solo tiene el servicio del alcantarillado, pero la empresa le esta generando facturas a altos costos, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  \r\nEn visita técnica se pudo comprobar que el usuario no cuenta con el servicio de acueducto y q solo tiene alcantarillado, por lo tanto corregir en la facturación.'),(177,1,'2022-05-12','11:21:46','39016670','usuario manifiesta predio desocupado, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.  \r\nEn visita técnica se confirmo que la residencia se encuentra desocupada.'),(141,1,'2022-05-12','11:24:42','39016670',' Usuario manifiesta que le están cobrando el servicio de acueducto, y alcantarillado los  cuales no utiliza, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada  \r\nEn la visita técnica se pudo confirmar que la residencia se encuentra desocupada.'),(171,1,'2022-05-12','11:28:10','39016670','usuario manifiesta que solo tiene el servicio del alcantarillado, pero la empresa le esta generando facturas a altos costos, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.  \r\nEn visita técnica se confirmo q la residencia no cuenta con ningún servicio por parte de la Empresa, por lo tanto desactivar del sistema la factura.'),(146,1,'2022-05-13','10:24:30','39016670','usuario manifiesta fuga de agua potable, por lo tanto generar visita técnica.  \r\nUna vez realiza la visita, se procedió hacer la excavación de rigor para subsanar la fuga, pero al hacer la excavación se encontró que la fuga no era en la calle o parte externa, sino q es una fuga interna en la vivienda del querellante.'),(142,1,'2022-05-13','10:51:13','39016670','usuario manifiesta fuga de agua potable en la entrada de su casa, por lo tanto generar visita técnica.\r\nEn visita se procedió a picar el pavimento y a realizar la respectiva excavación para ubicar el punto donde se presentaba la fuga, en la q encontró un tubo de 3/4 roto ocasionando el problema, por lo q enseguida se procedió a hacer la respectiva reparación, así mismo el reparcheo del tramo afectado.   '),(143,1,'2022-05-13','11:12:29','39016670','  Usuario manifiesta fuga de agua potable, en la calle desde hace varios días, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.\r\nEn visita se procedió a picar el pavimento en el punto afectado, y se evidencio que la fuga proviene de un tubo antiguo que ya no tiene ningún destino, por lo que se procedió a realizar la cancelación o sellamiento del mismo, dándole solución al problema.'),(165,1,'2022-05-13','11:31:45','39016670','usuaria manifiesta fuga de agua potable en la calle por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. \r\nSe realizo excavación en la zona afectada y se observa que la fuga de agua se debe a que el tubo esta amarrado con un caucho, por lo que se procedió al retiro del tramo afectado y se remplazo por tubería nueva, dando solución al problema.       '),(180,1,'2022-05-13','11:42:50','39016670',' usuaria manifiesta que mando a realizar el servicio de acometida sin la autorización de la empresa , las persona que mando no dieron con el tubo madre,  por lo tanto solicita a la empresa la conexión, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.   \r\nEn visita técnica se observo que el usuario había solucionado el problema por sus propios medios.'),(162,1,'2022-05-13','02:39:20','39016670','  usuario manifiesta fuga de agua potable, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  \r\nSe realizo la excavación en la zona afectada, ubicando el punto de afectación, que consistía en un codo de 3/4 quebrado que producía la fuga, por lo q fue remplazado, dando así  solución al problema.'),(175,1,'2022-05-13','03:47:08','39016670',' usuario manifiesta servicio  de acometida de agua potable, por  lo tanto generar visita técnica con el area encargada.     \r\nEn visita tecnica se observo que el predio ya cuenta con la acometida para el servicio. '),(173,1,'2022-05-13','04:22:33','39016670','usuaria manifiesta manjol tapado malos olores pido por favor arreglar ya que es una corporación que presta servicio de primera infancia hay niños que permanecen todo el día soportando el mal  olor, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.\r\nEn visita técnica se procedió a la limpieza y sondeo con tubo PVC al manjol y registro del lugar, dando fin a la problemática.  '),(174,1,'2022-05-13','04:27:46','39016670',' usuario manifiesta servicio  de acometida de agua potable, por  lo tanto generar visita técnica con el area encargada.    \r\nEn la visita técnica se pudo evidenciar que el predio ya cuenta con la acometida de para el servicio. '),(168,1,'2022-05-16','08:48:50','39016670','presidenta de la junta de acción comunal barrio las américa manifiesta que vecina tiene unos apartamentos los cuales están derramando aguas negras y la usuaria no hace nada, por lo tanto la comunidad se manifiesta sobre esta problemática, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.\r\nEn visita técnica se procedió al mantenimiento de un manjol, destaponándolo y sondeando con  tubos PVC, dando solución al problema.'),(195,0,'2022-05-16','09:20:56','1085045738','Registro'),(196,0,'2022-05-16','09:46:16','1085045738','Registro'),(185,1,'2022-05-16','10:38:56','39016670','usuario manifiesta manjol rebosado malos olores, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.  \r\nEn visita técnica se procedió a realizar el mantenimiento del respectivo manjol, sondeando con tubos PVC, también se cambio dos (2) metros de tubería que se encontraba destruida,  '),(197,0,'2022-05-16','10:43:50','1085045738','Registro'),(183,1,'2022-05-16','10:55:59','39016670',' usuaria manifiesta manjol rebosado, por lo tanto generar visita técnica.   \r\nEn visita técnica se procedió a realizar el mantenimiento de un manjol sondeando con tubos pvc, y se reemplazaron dos (2) metros de tubería que estaban destruidos.'),(182,1,'2022-05-16','11:05:49','39016670',' usuaria manifiesta manjol rebosado, por lo tanto generar visita técnica.   \r\nEn la visita se realizo el mantenimiento del manjol, sondeando con varilla, quedando así solucionado el problema. '),(198,0,'2022-05-16','11:45:25','1085045738','Registro'),(199,0,'2022-05-16','02:53:09','1085045738','Registro'),(200,0,'2022-05-17','08:47:22','1085045738','Registro'),(201,0,'2022-05-17','09:06:09','1085045738','Registro'),(202,0,'2022-05-17','10:56:31','1085045738','Registro'),(203,0,'2022-05-17','11:05:25','1085045738','Registro'),(138,1,'2022-05-18','09:32:03','39016670','usuario manifiesta manjol rebosado en el colegio arcecio cáliz amador, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  \r\nEn visita se procedió a realizar la limpieza y sondeo de un majol y la deconstrucción del mismo. quedando así solucionado el problema. '),(204,0,'2022-05-18','10:31:04','1085045738','Registro'),(176,1,'2022-05-18','10:42:06','39016670',' usuaria manifiesta manjol tapado malos olores pido por favor arreglar ya que es una corporación que presta servicio de primera infancia hay niños que permanecen todo el día soportando el mal  olor, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.   \r\nEn visita se procedió al mantenimiento del un manjol y un registro.'),(99,1,'2022-05-18','11:55:02','39016670','fuga de agua potable y Reparcheo \r\nEn visita tecnica se procedio a reemplazar un metro de tuvo pvc para solucionar el problema y el reparcheo del tramo aefectado'),(99,2,'2022-05-20','10:46:42','39016670','fuga de agua potable y Reparcheo \r\nEn visita se procedió a la excavación y se encontró un tubo destruido q fue reemplazado por uno nuevo. dando solución al problema.'),(205,0,'2022-05-20','03:12:13','1085045738','Registro'),(196,1,'2022-05-20','03:32:43','39016670','usuaria manifiesta agua potable en mal estado, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada    \r\nEn visita técnica se encontró que el mal estado del agua en la residencia del usuaria  se debió q que el tanque donde ella almacena el agua estaba sucio.'),(206,0,'2022-05-20','03:45:15','1085045738','Registro'),(207,0,'2022-05-23','09:01:14','1085045738','Registro'),(208,0,'2022-05-23','09:18:38','1085045738','Registro'),(195,1,'2022-05-23','09:32:17','39016670','Usuario manifiesta manjol tapado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  \r\nEn visita técnica se procedió al mantenimiento de dos manjoles y un registro, sondeándolos con varilla y evacuándole todo el mugre contenido. '),(198,1,'2022-05-23','09:40:24','39016670','Usuaria manifiesta tubo del alcantarillado reventado y brotando aguas negra y excremento en la calle afectado la salud y el medio ambiente, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.  \r\nEn visita técnica se procedió a reemplazar 6 metros de tubería que se encontraba partida y totalmente destruido, a si como se le hizo mantenimiento a un manjol sondeándolo con varilla. '),(204,1,'2022-05-23','09:51:05','39016670','Usuario manifiesta manjol rebosado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. \r\nLimpieza y sondeo con varilla de dos manjoles.  '),(158,1,'2022-05-23','10:02:01','39016670','  usuario manifiesta manjol rebosado y con tapa reventada, malos olores, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.  \r\nMantenimiento de un manjol sondeándolo con varilla y deconstrucción del mismo. '),(186,1,'2022-05-24','04:26:06','39016670','usuario manifiesta que no utiliza el servicio de agua potable, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.   \r\nEn visita se confirmo q el usuario solo cuenta con el servicio de alcantarillado.'),(188,1,'2022-05-24','04:30:36','39016670',' Usuario manifiesta que no tiene el servicio de agua potable solo alcantarillado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  \r\nEn visita técnica se confirmo que el usuario no cuenta el servicio de agua. tiene pozo  artesanal. '),(163,1,'2022-05-24','04:34:32','39016670','usuario manifiesta  que no tiene el servicio de acueducto, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  \r\nEn visita técnica se confirmo que el usuario no cuenta con el servicio de agua potable, pues cuenta con pozo artesanal '),(209,0,'2022-05-26','08:45:56','1085045738','Registro'),(108,1,'2022-05-26','08:52:08','39016670',' usuaria manifiesta rompimiento de tubo de agua potable en la calle, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada   \r\nEn visita técnica se evidencio que la fuga de agua a la que se refiere la querellante, no depende de sus acometidas sino que es producto de una fuga  generada entre las calles 10 y 11, la cual también se esta atendiendo. '),(111,1,'2022-05-26','09:10:30','39016670',' usuario manifiesta fuga del servicio de agua potable, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.   \r\nEn visita técnica se reemplazo un tramo de tres metros de tubería destruida y se procedió a realizar el empalme necesario para solucionar el problema.'),(207,1,'2022-05-26','09:25:53','39016670',' usuario manifiesta fuga de agua potable, desde hace varios días, por lo tanto genera visita técnica con el área encargada.  \r\nEn visita técnica se procedió a reemplazar un tramo de dos metros de tubería que se encontraba destruida, dando solución al problema.'),(210,0,'2022-05-26','10:43:15','1085045738','Registro'),(211,0,'2022-05-26','11:05:15','1085045738','Registro'),(151,1,'2022-05-26','11:13:34','39016670','usuario manifiesta fuga de agua potable desde hace varios días, por lo tanto generar vista técnica con el área encargada.\r\nEn visita técnica se evidencio que la usuaria le había dado solución al problema por sus propios  medios.   '),(212,0,'2022-05-26','11:16:14','1085045738','Registro'),(194,1,'2022-05-26','03:38:40','39016670','Usuario manifiesta fuga de agua potable en el sector del mercado publico, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  \r\nEn visita técnica se observo la ruptura de un metro de tubo que producía el vertimiento de aguas negras, el cual fue reemplazado quedando solucionado el problema. '),(167,1,'2022-05-26','04:59:34','39016670','usuaria manifiesta agua potable en mal estado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada    \r\nUsuaria por medios telefónicos ha manifestado en varias ocasiones q no puede recibir la visita, por lo que ha  sido imposible la comprobar la veracidad de la querella. '),(205,1,'2022-06-01','08:29:02','39016670',' Usuario manifiesta predio desocupado desde hace 2 meses, por lo tanto generar vista técnica con el area encargada.  \r\nEn visita se confirmo que la residencia se encuentra desocupada.'),(208,1,'2022-06-01','08:33:33','39016670','Usuario manifiesta que no tiene el servicio de agua potable, por lo tanto genera visita técnica con el area encargada.  \r\nEn visita se confirmo que el usuario no cuenta con el servicio de acueducto. '),(206,1,'2022-06-01','08:35:53','39016670','  Usuario manifiesta predio descepado hace ya 1 mes, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada. \r\nEn visita se confirmo que la residencia se encuentra desocupada. \r\n'),(212,1,'2022-06-01','08:40:04','39016670',' Usuario manifiesta que no utiliza los servicios de la empresa pide que por favor los suspendan , por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.   \r\nEn visita se verifico en el usuario con cuenta con ningún servicio.'),(210,1,'2022-06-01','08:42:35','39016670','usuaria manifiesta predio desocupado, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  \r\nEn visita se confirmo que la residencia se encuentra desocupada.'),(200,1,'2022-06-01','08:44:16','39016670',' usuario manifiesta que el servicio de agua potable no le llega, por lo tanto generar visita técnica  con el area.  \r\nEn visita \r\nEn visita se confirmo que el usuario no cuenta con el servicio de acueducto, solo alcantarillado. '),(213,0,'2022-06-01','08:58:41','1085045738','Registro'),(214,0,'2022-06-01','09:06:38','1085045738','Registro'),(215,0,'2022-06-01','09:13:32','1085045738','Registro'),(216,0,'2022-06-01','09:31:55','1085045738','Registro'),(217,0,'2022-06-01','09:36:53','1085045738','Registro'),(218,0,'2022-06-01','09:44:20','1085045738','Registro'),(219,0,'2022-06-01','10:03:25','1085045738','Registro'),(220,0,'2022-06-01','10:14:49','1085045738','Registro'),(192,1,'2022-06-01','11:02:13','39016670','usuario manifiesta que no tiene servicio de agua potable ni servicio de alcantarillado, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.  \r\nEn visita se confirmo que el predio es un lote en construcción y que por lo tanto nunca ha tenido los servicios de acueducto y alcantarillado.'),(199,1,'2022-06-01','02:44:18','39016670',' Usuaria manifiesta predio desocupado desde el 1ro de mayo de 2022, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  \r\nEn visita se pudo confirmar que la residencia se encuentra desocupada. '),(201,1,'2022-06-01','03:59:21','39016670',' usuario manifiesta manjol reventado y brotando malos olores, hace ya varios meses, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.   \r\nSe hizo la reposición e instalación de tuberías de 8 pulgadas, puesto q antes existía  la tubería que era de asbesto cemento se encontraba en mal estado, por lo que generaba filtraciones de aguas negras. '),(211,1,'2022-06-07','08:26:07','39016670','Fuga de agua potable pido que por favor se de solución ya que están realizando trabajo de pavimentación por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  \r\nEn visita técnica se observo que la comunidad le había dado solución al problema por sus propios medios. '),(213,1,'2022-06-07','08:50:28','39016670',' usuario manifiesta fuga de agua potable, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada   \r\nSe realizo la reparación en la fuga de agua, dando solución al problema.'),(221,0,'2022-06-07','01:25:51','39016670','Registro'),(222,0,'2022-06-08','08:36:37','39016670','Registro'),(223,0,'2022-06-08','08:57:05','39016670','Registro'),(224,0,'2022-06-08','03:01:22','39016670','Registro'),(209,1,'2022-06-08','03:47:21','39016670',' Usuario manifiesta manjol rebosado, malos olores, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.\r\nLuego de visita técnica se procedió a la limpieza y sondeo con varilla de un manjol y la reconstrucción de la tapa del mismo que se encontraba destruida. '),(216,1,'2022-06-09','09:47:28','39016670','  usuario manifiesta tubo roto en la calle derrame del liquido , por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.  \r\nEn visita técnica, se realizo excavación y se encontró una T de 1\" destruida, la cual fue reemplazada dando solución al problema. '),(217,1,'2022-06-09','10:02:53','39016670',' usuario manifiesta manjol rebosado, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.  \r\nEn visita técnica se procedió a realizar la limpieza y sonde con varilla de dos manjoles, solucionando el problema de fondo.'),(219,1,'2022-06-09','10:30:44','39016670','Usuario manifiesta predio desocupado, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada. \r\nEn visita técnica se pudo observar que la residencia se encuentra habitada, puesto que la habían arrendado unos días atrás '),(225,0,'2022-06-09','10:58:45','39016670','Registro'),(99,3,'2022-06-09','03:40:11','39016670','Usuario manifiesta fuga de agua potable\r\nEn visita se procedió a l excavación y se evidencio una roptura en el tubo madre, a lo que se procedió a realizar el respectivo cambio del mismo.'),(218,1,'2022-06-10','02:57:01','39016670',' Usuario manifiesta manjol rebosado hace ya mas de un mes tengo el vertimiento frente de mi casa, por lo tanto generar visita tecnica con el área encargada.  \r\nEn visita técnica se procedió a la limpieza y sondeo  con varilla de un manjol, dando solución al problema. '),(226,0,'2022-06-13','08:58:09','39016670','Registro'),(227,0,'2022-06-13','10:28:07','39016670','Registro'),(228,0,'2022-06-13','11:03:17','39016670','Registro'),(229,0,'2022-06-15','08:41:21','39016670','Registro'),(197,1,'2022-06-21','10:44:16','39016670','usuarios manifiestan manjol reventado y brotando aguas negras, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada. \r\nLuego de la visita técnica se procedió a la reconstrucción de un manjol y el mantenimiento del mismo.  '),(202,1,'2022-06-21','10:53:43','39016670',' Usuario manifiesta solicitud de acometida de alcantarillado, por lo tanto generar visita  con el area encargada.  \r\nEn visita se prosiguió a construcción de un majol y conexión del mismo al registro, y mantenimiento del  '),(220,1,'2022-06-21','11:07:15','39016670',' Usuario manifiesta manjol rebosado malos olores, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.   \r\nEn visita se procedió al mantenimiento, limpieza y sondeo con varilla de un manjol.'),(226,1,'2022-06-21','11:19:51','39016670','Usuario Manifiesta que el alcantarillado del sector de su residencia se encuentra rebosado.\r\nPor lo tanto generar visita técnica a fin de verificar y diagnosticar la problemática y darle pronta solución. \r\nEn vista técnica se procedió al mantenimiento, limpieza y sondeo con varilla de dos manjoles    '),(228,1,'2022-06-21','11:27:07','39016670','Usuario manifiesta manjol rebosado y vertimiento de aguas negras en la calle.\r\nGenerar visita técnica para verificar y diagnosticar el problema para darle pronta solución.   \r\nEn visita se procedió al mantenimiento y limpieza de dos manjoles  sondeándolos con varilla'),(214,1,'2022-06-21','11:45:51','39016670','usuario manifiesta fuga de agua potable, por lo tanto generar visita técnica con el area encargada.  \r\nEn visita se procedió a la reparación de las diferentes acometidas, las cuales presentaban fugas debido a que fueron conectadas de manea artesanal o fraudulentas. '),(230,0,'2022-06-21','03:08:39','39016670','Registro'),(231,0,'2022-06-28','09:12:39','39016670','Registro'),(232,0,'2022-06-28','02:47:33','39016670','Registro'),(233,0,'2022-07-06','04:21:53','39016670','Registro'),(234,0,'2022-07-07','09:10:09','39016670','Registro'),(235,0,'2022-07-11','10:27:28','39016670','Registro'),(236,0,'2022-07-11','10:47:54','39016670','Registro'),(237,0,'2022-07-11','03:26:27','39016670','Registro'),(238,0,'2022-07-12','02:41:31','39016670','Registro'),(239,0,'2022-07-12','03:06:14','39016670','Registro'),(230,1,'2022-07-13','09:23:58','39016670','Usuario manifiesta manjol rebosado botando aguas negras, perjudicando la comunidad\r\nPor lo tanto generar visita técnica a fin de confirmar y diagnosticar el problema, para darle pronta solución. \r\nEn visita técnica se encontraron dos manjoles rebosados y tapados, por lo que se procedió a la limpieza y sondeo con varillas de los mismos, dejando solucionado el problema. \r\n   '),(222,1,'2022-07-13','09:39:02','39016670',' Usuario manifiesta que en la esquina llamada papabuelo hay una fuga de agua potable, que corre por toda la calle.\r\nSegún la queja presentada generar visita técnica, con el fin de determinar causales del problema y buscarle una solución a satisfacción del querellante.  \r\nEn visita realizada en el sector el día 8 de junio, se encontró una válvula de PVC destruida que causaba la fuga, la cual fue reemplazada o cambiada por una nueva, dando solución al problema   '),(234,1,'2022-07-13','10:03:04','39016670',' Usuario manifiesta que su residencia esta desocupada desde hace un año. \r\nPor lo tanto generar visita por el área encargada a fin de confirmar la información del reclamante. \r\nEn visita técnica realizada el día 7 de junio, se pudo confirmar que la residencia se encontraba deshabitada hace ya un año, por lo tanto ordenar al área que corresponde dar tramite a la PQR.  '),(236,1,'2022-07-13','10:12:37','39016670',' Usuario solicita revisión en su residencia para verificar que no cuenta con el servicio de acueducto, por que tiene pozo artesanal. \r\nPor lo tanto general visita técnica, para confirmar información y dar pronta solución.\r\nEn visita técnica realizada el día 14 de julio a la residencia ubicada en la calle. 8 con Cra. 15 se pudo confirmar q la usuaria no cuenta con el servicio de acueducto por que tiene en su residencia un pozo artesanal.    '),(232,1,'2022-07-13','10:18:46','39016670',' Usuario solicita que le realicen una visita por que no cuenta con el servicio de acueducto y se lo cobran. \r\nPor lo tanto general visita técnica a fin de confirmar y diagnosticar la información. \r\nEn visita técnica realizada el día 30 de junio en la residencia ubicada en la calle 7 con carrera 20, se pudo confirmar que la usuaria no cuenta con el servicio de acueducto en su casa, pues cuenta con pozo perforado.    '),(231,1,'2022-07-13','10:25:04','39016670',' Usuario manifiesta que su residencia esta desocupada, pide una revisión.\r\nPor lo tanto generar visita técnica, a fin de confirmar y dar solución.   \r\nEn la visita técnica realizada a la residencia ubicada en la calle 8 #7-72, el día 28 de junio, se confirmo que la residencia se encuentra deshabitada, por lo tanto ordenar al área encargada dar solución al problema.'),(229,1,'2022-07-13','10:34:30','39016670',' Usuario  manifiesta que el sector de su residencia hay un manjol tapado y rebosado.  \r\nPor lo tanto generar visita técnica para verificar y diagnosticar el problema, a fin de darle pronta solución.    \r\nEn visita técnica realizada en la residencia ubicada en la calle 2A #8-04, el día 15 de junio se encontró un manjol rebosado y tapado, por lo que se procedió a realizarle el debido mantenimiento con limpieza y sondeo con varilla, dando solución al problema.'),(227,1,'2022-07-13','10:51:12','39016670','Usuario manifiesta rebosamiento de manjoles y vertimiento de aguas negras en el sector del mercado publico.\r\nPor lo tanto generar visita técnica, a fin de verificar y diagnosticas el problema y darle pronta solución.   \r\nEn visita técnica realizada el día 13 de junio en la Cra. 2 # 12-60, se encontró un manjol rebosado, tapado y dos metros de tubería sanitaria destruida, por lo que se procedió al mantenimiento y sondeado del mismo y al cambio o reposición de los dos metros de tubería destruidos, dando solución al problema. '),(240,0,'2022-07-15','08:29:30','39016670','Registro'),(235,1,'2022-07-15','08:40:50','39016670',' Usuario manifiesta que por su residencia hay un manjol rebosado, presentando mal olor.\r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada a fin de confirmar y diagnosticar la información.    \r\nEn visita técnica efectuada el día 14 de julio en la dirección referenciada, se procedió solo a un sondeo con varilla del manjol, pues en esa zona se esta a espera de ejecución de un proyecto de alcantarillado. '),(233,1,'2022-07-15','08:56:34','39016670','  Usuario solicita inspección al manjol principal, esta presentando malos olores en las residencias. Por lo tanto generar visita técnica para confirmar y diagnosticar la problemática.\r\nEn visita técnica se encontró un manjol rebosado y tapado a consecuencia del desplome de 4 metros de tubería que estaba destruida, la cual fue reemplazada o cambiada, dando solución al problema.'),(241,0,'2022-07-18','11:27:48','39016670','Registro'),(224,1,'2022-07-21','11:03:12','39016670','Usuario manifiesta que en el sector de su residencia, se encuentra un manjol rebosado y que la tapa esta destruida. \r\nSe genera vista por el área encargada a fin de verificar y diagnosticar la dimensión del daño presentado y darle pronta solución.\r\nEn visita técnica se encontró un manjol con la tapa destruida provocando su rebosamiento y taponamiento. \r\nPor lo que se procedió a la reconstruccion de la tapa destruida y al respectivo mantenimiento, limpiando y sondeándolo con varilla, dando solución al problema.        '),(239,1,'2022-07-21','11:20:00','39016670','Usuario solicita una revisión en el manjol que se encuentra rebosado cerca a su residencia, al lado de los apartamentos de Vicente Galvis.\r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada para diagnosticar el problema y darle pronta solución.\r\nEn la visita técnica se encontraron dos acometidas destruidas q ocasionaban el rebosamiento del manjol y el vertimiento de las aguas negras.\r\nPor lo que se procedió al cambio de las dos acometidas reemplazando un metro de tuvo pesado de 4\" y al mantenimiento del manjol. '),(242,0,'2022-07-21','12:35:18','39016670','Registro'),(243,0,'2022-07-21','03:03:23','39016670','Registro'),(244,0,'2022-07-21','03:59:09','39016670','Registro'),(245,0,'2022-07-21','04:20:29','39016670','Registro'),(246,0,'2022-07-22','08:53:50','39016670','Registro'),(187,1,'2022-07-22','09:07:53','39016670','   usuaria manifiesta no tener los servicio de la empresa, pero si me llegan las facturas, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada. \r\nUna vez los funcionarios del área encargada llegaron se pudo evidenciar que el usuario había dado solución por su propia cuenta. '),(179,1,'2022-07-22','09:11:30','39016670',' usuaria manifiesta acometida del alcantarillado, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.  \r\nUna una vez llego el personal del área encargada al sitio se pudo observar que el usuario había dado solución por su propia cuenta. '),(191,1,'2022-07-22','09:15:15','39016670',' usuaria solicita servicio de acometida de agua potable, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada. \r\nUna vez llego el personal del área encargada al sitio se pudo observar que el usuario había dado solución al problema por su propia cuenta. '),(241,1,'2022-07-25','09:16:11','39016670',' Usuario solicita que se le haga mantenimiento o limpieza al manjol ubicado en la carrera 19#9A-42, barrio pueblo nuevo, pues esta rebosado y vertiendo aguas que generan malos olores perjudicando a las personas del sector. \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada, a fin de verificar y diagnosticar el problema.  Para dar pronta solución.  '),(241,2,'2022-07-25','09:18:28','39016670',' Usuario solicita que se le haga mantenimiento o limpieza al manjol ubicado en la carrera 19#9A-42, barrio pueblo nuevo, pues esta rebosado y vertiendo aguas que generan malos olores perjudicando a las personas del sector. \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada, a fin de verificar y diagnosticar el problema.  Para dar pronta solución.  '),(247,0,'2022-07-25','03:49:07','39016670','Registro'),(248,0,'2022-07-25','04:24:53','39016670','Registro'),(249,0,'2022-07-26','09:07:42','39016670','Registro'),(250,0,'2022-07-28','08:54:28','39016670','Registro'),(251,0,'2022-07-28','09:58:47','39016670','Registro'),(252,0,'2022-07-28','10:43:17','39016670','Registro'),(253,0,'2022-07-28','11:38:24','39016670','Registro'),(254,0,'2022-07-28','03:41:52','39016670','Registro'),(255,0,'2022-08-01','10:12:13','39016670','Registro'),(256,0,'2022-08-01','10:28:38','39016670','Registro'),(257,0,'2022-08-01','03:54:21','39016670','Registro'),(258,0,'2022-08-02','03:34:31','39016670','Registro'),(259,0,'2022-08-05','03:31:03','39016670','Registro'),(260,0,'2022-08-08','10:15:22','39016670','Registro'),(253,1,'2022-08-08','02:28:28','39016670',' Usuario manifiesta que no le esta llegando el servicio de agua, pero que si se le cobra en la factura. \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada a fin de verificar la información y diagnosticar el problema para  dar inmediata solución.\r\nEn visita técnica realizada el día 30 de julio, por el área encargada se pudo verificar que la residencia ubicada en la calle 10 # 2 - 97 no cuenta con el servicio de acueducto, pues este servicio llega con poca presión y en su local no utiliza este servicio.'),(251,1,'2022-08-08','02:36:46','39016670',' Usuario manifiesta que el servicio de acueducto no le esta llegando, por lo que solicita una revisión, pues no le llega el agua y hasta q no lo llegue el agua no paga la factura.\r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada, para verificar y diagnosticar el problema.\r\nEn visita técnica  realizada por el área encargada el día 28 de julio, en la residencia ubicada en la calle 12 # 20 - 17, se pudo verificar que el usuario no cuenta con el servicio de acueducto, pues cuenta con pozo perforado de donde toma dicho servicio, pues el agua en ese sector llega con muy poca presión. '),(248,1,'2022-08-08','02:44:35','39016670','Usuario solicita se le realice una visita a fin de verificar que el apartamento se encuentra desocupado hace mas de tres meses. \r\nPor lo tanto generar visita técnica a fin de confirmar la información.   \r\nEn visita técnica  realizada el día 21 de julio, en la residencia ubicada en la calle 8 # 2 - 18, se pudo verificar que la residencia se encuentra  deshabitada desde hace tres años. '),(250,1,'2022-08-08','02:57:06','39016670',' Usuario solicita revisión  de tubería en su residencia ubicada en la calle 8 # 20-07, ya que no cuenta con el servicio de acueducto, pues cuenta con un pozo perforado.\r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada a fin de verificar y diagnosticar el problema y darle pronta solución.   \r\nEn visita técnica realizada por el área encargada el día 29 de julio, a la residencia ubicada en la calle 8 # 20 - 23, se pudo verificar que el usuario no cuenta con el servicio de acueducto, por lo que toma este servicio de un pozo perforado, pues el agua del acueducto no tiene presión. '),(242,1,'2022-08-08','03:20:30','39016670',' Usuario manifiesta que en la calle 1 entre carreras 10 y 11, se encuentran tres manjoles tapados y rebosados así como una tapa destruida que necesitamos sea reconstruida lo mas pronto posible.\r\nPor lo tanto general visita técnica a fin de confirmar y diagnosticar la problemática y dar solución.   \r\nEn visita técnica realizada el día 22 de julio en la calle 1 con carreras 9 -10 -11 y 12, se encontraron tres manjoles rebosados y una tapa destruida, Por lo que se procedió a su limpieza y mantenimiento sondeando con varillas y a la construcción de la tapa destruida, dando a si solución al problema.  '),(244,1,'2022-08-08','03:40:41','39016670','Usuario  solicita una inspección a fin de confirmar q las facturas números 11000 y 2561 fueron unificadas, por lo que quedo funcionando un solo local, cuya factura es la 2561. \r\nPor lo tanto generar visita técnica para confirmar la información y dar pronta solución.   \r\nEn visita técnica realizada por el área encargada el día 22 de julio en la calle 11 # 2-48 local 2, se pudo verificar que los locales comerciales en dicha dirección han sido unificados, quedando así un solo local el cual corresponde al CODIGO # 2561, por lo que se procedió a desactivar el CODIGO # 11000, para dar solución a la petición del usuario.  '),(245,1,'2022-08-08','03:52:19','39016670','  Usuario solicita revisión o visita al predio ubicado en la Clle. 8 #13C.105 barrio las María, por que ese predio se encuentra deshabitado desde el mes de enero. así como que se le cambie el nombre del usuario.  \r\nPor tanto generar visita técnica por el área encargada a fin de confirmar la información y dar solución al problema. \r\nEn visita técnica realizada por el área encargada el día 22 de julio, en la residencia ubicada en la calle 8 # 13C.-105, se pudo verificar que la residencia se encuentra deshabitada desde el mes de enero, por lo que se procedió a dar tramite al requerimiento del usuario.    '),(261,0,'2022-08-09','11:24:49','39016670','Registro'),(237,1,'2022-08-09','02:27:58','39016670',' Usuario manifiesta que en la Cra.6 con calle 7 se encuentra un manjol rebosado.\r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada para confirmar y diagnosticar la información y dar pronta solución.    \r\nEn visita técnica se encontró un manjol rebosado y tapado con mucho sedimento, a lo que se procedió a su limpieza sondeando con varilla y sacándole sedimentos y gran cantidad de mugre solido. '),(262,0,'2022-08-10','02:29:47','39016670','Registro'),(263,0,'2022-08-10','03:51:09','39016670','Registro'),(249,1,'2022-08-11','09:07:04','39016670','El usuario manifiesta que en la carrera 12 con calle 3 se encuentra varios manjoles tapados y rebosados. \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada para determinar daños y acciones a seguir, a fin de dar pronta solución.   \r\nEn visita realizada el día 4 de agosto del presente año, se encontraron 4 manjoles rebosados y tapados, por lo que se procedió a su limpieza sondeándolos con varilla encontrando elementos solidos y gran cantidad de sedimentos que obstruían el normal funcionamiento de los mismos. '),(243,1,'2022-08-11','09:22:30','39016670',' Usuario  solicita una inspección en la dirección antes mencionada, a fin de revisar la acometida que a va a mi residencia, por q no nos esta llegando el servicio de agua.\r\nPor lo tanto generar visita técnica a fin de confirmar y diagnosticar el problema y dar pronta solución. \r\nEn visita técnica realizada por el área encargada el día 26 de julio, se encontró una obstrucción o taponamiento por un tramo de tubo que estaba destruido por lo que fue reemplazado por uno nuevo dando solución al problema.     '),(260,1,'2022-08-11','04:09:53','39016670','Usuario manifiesta que al principio del año 2020, por motivos de la pandemia me vi obligada a mudarme a la residencia de mi hija, por lo que soy una mujer viuda y sola, por lo que mi residencia desde ese momento se encuentra desocupada. \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada para verificar la información y tomar las medidas correspondientes.  \r\nEn visita técnica realizada por el área encargada el día 9 de julio del presente año, en la calle 3 # 7-40 se pudo verificar que la residencia se encuentra deshabitada desde hace mas de tres año, por lo tanto se procede a  facturar la mínima tarifa de casa desocupada.   '),(260,2,'2022-08-11','04:09:53','39016670','Usuario manifiesta que al principio del año 2020, por motivos de la pandemia me vi obligada a mudarme a la residencia de mi hija, por lo que soy una mujer viuda y sola, por lo que mi residencia desde ese momento se encuentra desocupada. \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada para verificar la información y tomar las medidas correspondientes.  \r\nEn visita técnica realizada por el área encargada el día 9 de julio del presente año, en la calle 3 # 7-40 se pudo verificar que la residencia se encuentra deshabitada desde hace mas de tres año, por lo tanto se procede a  facturar la mínima tarifa de casa desocupada.   '),(240,1,'2022-08-11','04:37:08','39016670',' Usuario manifiesta que hay una fuga de agua potable en la calle 1ra. con calle 12, dejando sin servicio varias casas de la comunidad.\r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada, a fin de verificar y diagnosticar la información.\r\nEn visita se técnica realizada el día 18 de julio del presente año, en la calle 1ra. con carrera 12 se encontró una acometida afectada por el trafico pesado que pasa por la vía, donde el tubo madre de 3\" estaba totalmente agrietado, por lo que se procedió a cambiarlo e instalar un nuevo collarín solucionando así el problema.    '),(256,1,'2022-08-12','10:08:05','39016670','Usuario manifiesta que al frente de su residencia ubicada en la calle #11-71, hay una fuga de agua, Por lo tanto generar visita técnica, En visita técnica se encontró un tubo de 3\" destruido a lo que se procedió a su reemplazo, utilizando piezas de acople de 3\" de cemento a pvc. con un tubo de 3\", dando solución al problema.'),(264,0,'2022-08-16','10:46:25','39016670','Registro'),(265,0,'2022-08-16','11:16:45','39016670','Registro'),(262,1,'2022-08-16','12:22:27','39016670','Usuario solicita que le hagan una revisión en la calle 12 # 2A-7 por que se encuentra desocupada. \r\nPor lo tanto generar visita técnica a fin de verificar la información y diagnosticar solución.   \r\nEn visita realizada el dia 12 de agosto del presente año, se pudo verificar que la vivienda ubicada en la calle 12 #2A-7 se encuentra deshabitada. '),(261,1,'2022-08-17','10:50:23','39016670','Usuario manifiesta que hay un manjol rebosado y desbordando aguas negras en todo el centro de la calle 9 # 4-15. \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada a fin de verificar la información y diagnosticar el problema.   \r\nEn visita técnica se encontró un manjol tapado y rebosado con sedimentos y materiales solidos, se procedió a su limpieza y mantenimiento sondeándolo con varilla, dando solución al problema. '),(257,1,'2022-08-19','08:55:01','39016670',' Usuario manifiesta que en el sector de su residencia ubicada en la carrera 12 # 1 - 56, se encuentra un tubo del alcantarillado partido y esta ocasionando malos. \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada a fin de verificar y diagnosticar el problema y dar pronta solución.  En visita técnica se encontró un manjol tapado y rebosado y un tramo de 4 metros de tubo partido que ocasionaba el taponamiento del alcantarillado, por lo se procedió al mantenimiento del manjol sondeando con varilla y al cambio de tubería haciendo un empalme de 4M. de tubería dando solución al problema'),(264,1,'2022-08-22','09:50:23','39016670',' Usuario manifiesta que el local comercial ubicado en la carrera 2 # 8-18 se encuentra desocupado desde el mes de marzo, por lo que solicita una visita al mismo para que se le cobre la tarifa mínima. Por lo tanto generar visita técnica a fin de verificar la información y dar solución.    '),(255,1,'2022-08-23','09:20:00','39016670',' Usuario manifiesta que al frente de su residencia ubicada en la calle 4 # 11-20, se encuentra un manjol rebosado y vertiendo aguas negras que producen  malos olores. \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada, a fin de verificar la información y diagnosticar el problema para dar pronta solución.  En visita técnica se encontraron 4 manjoles rebosados y tapados, por lo que se procedió a su mantenimiento limpiando y sondeando con varilla , sacándole sedimentos y elementos solidos. '),(259,1,'2022-08-23','02:51:26','39016670',' Usuario solicita una visita en la calle 3 # 10 -06, para confirmar que la residencia se esta utilizando solo como bodega y por lo tanto no se están utilizando los servicios de acueducto ni alcantarillado, se solicita cobrar la tarifa mínima. \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada  para confirmar y diagnosticar la información.   \r\nEn visita técnica realizada el día 9 de agosto del presente año, se pudo confirmar que la residencia si se encuentra deshabitada.'),(263,1,'2022-08-25','09:02:51','39016670','Usuario manifiesta que en la carrera 15 # 9A-65, hay una fuga de agua potable donde se esta desperdiciando mucho el agua.\r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada a fin de diagnosticar el problema. En visita técnica realizada el día 12 de agosto del presente año, se encontró un tramo de tubería destruida por el peso de los vehículos y se procedió a cambiarla reemplazando el tubo perforado.'),(266,0,'2022-08-25','10:37:13','39016670','Registro'),(267,0,'2022-08-25','11:18:23','39016670','Registro'),(268,0,'2022-08-26','09:58:35','39016670','Registro'),(223,1,'2022-08-30','09:53:22','39016670','Usuario manifiesta que en el sector de su residencia hay un manjol rebosado, causando malos olores. Según queja presentada, generar visita técnica, con el fin de determinar o verificar la magnitud del problema, y proseguir a darle pronta solución. En visitan técnica se encontraron 5 manjoles rebosados, a lo que se procedió a su mantenimiento sondeando con varilla y sacándole materiales solidos y sedimentos que obstruían su normal funcionamiento.\r\n  '),(258,1,'2022-08-30','10:26:08','39016670',' Usuario manifiesta que en la carrera 5 # 10 - 34, se encuentra un manjol rebosado con fuerte vertimiento de aguas negras y malos olores, afectando la salud de los vecinos.  \r\nPor lo tanto general visita técnica a fin de verificar y diagnosticar el problema para darle pronta solución. En visita técnica se encontró un manjol tapado y rebosado con con gran cantidad de sedimentos y elementos solidos que obstruían su normal funcionamiento, por que se procedió a su mantenimiento sondeando con varilla.    '),(266,1,'2022-08-30','10:37:32','39016670','Usuario manifiesta que en la carrera 1ra.con calle 15 se encuentran varios manjoles rebosados y que solicitan su mantenimiento y limpieza. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  En visita técnica se encontraron 5 manjoles tapados y rebosados desprendiendo aguas negras con malos olores por lo que se procedió a su limpieza y mantenimiento sondeando con varilla.  '),(269,0,'2022-08-30','03:42:41','39016670','Registro'),(270,0,'2022-08-30','04:03:20','39016670','Registro'),(271,0,'2022-08-30','04:22:58','39016670','Registro'),(272,0,'2022-08-31','03:04:43','39016670','Registro'),(273,0,'2022-09-01','09:30:41','39016670','Registro'),(274,0,'2022-09-01','09:59:26','39016670','Registro'),(275,0,'2022-09-01','11:00:08','39016670','Registro'),(276,0,'2022-09-01','11:23:16','39016670','Registro'),(267,1,'2022-09-02','02:22:26','39016670',' Usuario manifiesta que la residencia ubicada en la calle 2A. # 7-37, se encuentra desocupada, por que tanto pide que le hagan una visita. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada para verificar información. En visita técnica se realizada el día 29 de agosto del presente año, se pudo verificar que la  residencia ubicada en la calle 2A#7-37 si se encuentra desocupada, por lo tanto facturar como tarifa mínima, pues no se están utilizando los servicios de acueducto y alcantarillado. '),(268,1,'2022-09-02','02:28:05','39016670',' Usuario manifiesta que el predio ubicado en la calle 4 con carrera 9 -21, se encuentra deshabitado desde hace seis meses, por lo que pide se le cobre la tarifa mínima. Por lo tanto generar visita técnica a fin de verificar la información y tramitar la solución-   En visita técnica realizada  el día 29 de agosto del presente año, en la calle 4 con carrera 9-21, se pudo verificar que la residencia si se encuentra desocupada y que por lo tanto no están utilizando los servicios de acueducto y alcantarillado, por lo que se procede a arreglar su factura para cobrarle la tarifa mínima. '),(277,0,'2022-09-09','09:18:37','39016670','Registro'),(278,0,'2022-09-12','11:23:12','39016670','Registro'),(272,1,'2022-09-13','09:11:15','39016670',' Usuario manifiesta que el local comercial ubicado en la calle 4 # 3- 50, se encuentra desocupado desde hace 2 años siete meses, por lo que pide que se le cobre la mínima como desocupada.\r\nPor lo tanto generar visita técnica para verificar la información y dar solución al problema. En visita técnica se pudo verificar que la residencia ubicada en la calle 4 # 3-50 si se encuentra desocupada desde hace ya mas de tres años. '),(252,1,'2022-09-13','09:27:18','39016670','Usuario manifiesta que en la calle 15 con carrera 2 hay varios manjoles tapados y rebosados, desprendiendo malos olores que afectan la comunidad.  \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada, a fin de verificar la información y diagnosticar el problema. En visita técnica realizada el día 5 de agosto, en la calle 15 con carrera  2, se encontraron varios manjoles rebosados y tapados con elementos solidaos que obstruían su normal funcionamiento. por lo que se procedió a su limpieza y sondeo con varillas, dando solución al problema.    '),(276,1,'2022-09-13','10:28:38','39016670',' Usuario manifiesta que nunca ha contado con el servicio de agua potable, pues en su residencia cuenta con un pozo perforado, por lo que pide se le haga una visita para que le solucionen el problema. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada para verificar la información y darle pronta solución. En visita técnica realizada el día 6 de septiembre del presente año, en la residencia ubicada en la calle 7 # 20-24, se pudo verificar que el usuario no cuenta con el servicio de acueducto por que se servicio no le llega, por lo que se vio en la obligación de instalar un pozo perforado.     '),(275,1,'2022-09-13','10:35:54','39016670',' Usuario manifiesta que no cuenta con el servicio de acueducto y que por la falta de este servicio se vio obligado a instalar un pozo perforado, pide que le hagan una visita para que le resuelvan el problema. Por lo tanto generar visita técnica para verificar la información y dar pronta solución. En visita técnica realizada el día 6 de septiembre del presente año, se pudo verificar que el usuario no cuenta con el servicio de acueducto, pues cuenta con pozo perforado.   '),(274,1,'2022-09-13','10:47:30','39016670','Usuario manifiesta que en la calle 4 con carreras 9 y 10 se encuentra un manjol rebosado, causándole problemas a la comunidad, pedimos pronta solución. Por lo tanto generar visita técnica a fin de diagnosticar el problema, llevar herramientas necesarias que permitan dar pronta solución al problema. En visita técnica se encontraron varios manjoles rebosados y tapados, así como un desplome de tubería, la cual fue reemplazada y restaurado el tramo afectado, se realizo la limpieza y sondeo de los manjoles con varilla, dando solución al problema.  '),(279,0,'2022-09-21','09:39:13','39016670','Registro'),(280,0,'2022-09-21','10:00:01','39016670','Registro'),(281,0,'2022-09-22','09:54:37','39016670','Registro'),(282,0,'2022-09-22','10:09:26','39016670','Registro'),(283,0,'2022-09-26','09:35:34','39016670','Registro'),(280,1,'2022-09-27','09:04:08','39016670','Usuaria manifiesta que no le llega el servicio por falta de presión, pero que la Empresa si le cobra el servicio, por lo que pide le solucionen el problema, en visita técnica se observo que el servicio si le llega pero con poca presión, le llega solo dos veces por semana, ya la Empresa esta domando medidas para mejorar la presión del servicio.'),(279,1,'2022-09-27','09:13:17','39016670','  Usuaria manifiesta que no cuenta con el servicio de acueducto, por falta de presión el agua no les llega, por que solicitamos se nos solucione el problema y no se nos cobre por un servicio que se nos esta prestando.\r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada para verificar la información y dar solución al usuario. En visita técnica se observo que el servicio de agua si le llega a los usuarios pero con poca presión y solo dos veces por semana, por que no se puede dejar de cobrar el servicio, sino  que la Empresa debe mejorar la prestación del servicio.  '),(278,1,'2022-09-27','09:33:53','39016670','Usuario manifiesta que en la calle 9 con carreras 17 y 18, después de los trabajos de pavimentación que realizaron allí, se vienen presentando un rebosamiento en los manjoles, que esta afectando las baterías sanitarias de la Institución educativa general Santander, por lo que piden pronta solución . Usuario manifiesta que en la calle 9 con carreras 17 y 18, después de los trabajos de pavimentación que realizaron allí, se vienen presentando un rebosamiento en los manjoles, que esta afectando las baterías sanitarias de la Institución educativa general Santander, por lo que piden pronta solución.\r\nPor lo tanto general visita técnica por el área encargada, a fin de diagnosticar el problema y dar pronta solución. En visita técnica se encontró la tapa de un manjol destruida, por lo que se procedió a reemplazarla por una nueva dando solución al problema.     '),(273,1,'2022-09-27','10:20:05','39016670','Usuario manifiesta que en el barrio 3 de diciembre no llega el servicio de agua desde hace muchos años, por lo que pide la comunidad que se realicen unos apiques a fin de instalar acometidas. Por lo tanto Generar visita técnica para diagnosticar el problema y llevar los materiales y herramientas necesarias. En visita técnica se procedió a hacer los apiques en el sector, pero no se pudo instalar la tubería por q ese sector esta en un proyecto de estación de redes de acueducto.   '),(284,0,'2022-09-27','11:26:00','39016670','Registro'),(285,0,'2022-09-27','02:36:30','39016670','Registro'),(277,1,'2022-09-27','03:16:23','39016670','Usuario manifiesta que en la calle 4# 12- 49 se encuentra un manjol tapado y rebosado, que esta ocasionando perjuicio a la comunidad por el vertimiento de aguas negra. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada para diagnosticar el problema y dar pronta solución. En visita técnica se encontraron varios desplomes en varios tramos de la red de alcantarillado, los cuales fueron intervenidos y reemplazados por nuevos, dando solución al problema.  '),(283,1,'2022-09-27','03:38:33','39016670',' Usuario manifiesta que el manjol ubicado en la calle 10 con carrera 18, se encuentra dañada, por lo que puede ocasionar un accidente.\r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área  encargada a fin de diagnosticar el problema y dar pronta solución. En visita se observo que la porta tapa del manjol estaba destruida por lo que se procedió a cambiarla por una nueva, dando solución al problema. '),(281,1,'2022-09-27','04:28:55','39016670','Usuario manifiesta que en el sector de su residencia se encuentran los manjoles tapados y rebosados, causando malestar e inconformidad en la comunidad afectada.\r\nPor lo tanto generar visita por el área encargada a fin de diagnosticar el problema y dar pronta solución, llevar materiales y herramientas necesarias. En visita técnica realizada en el sector se encontraron 5 manjoles rebosados y tapados, a los cuales se les realizo el respectivo  mantenimiento sondeándolos con varilla, dando solución al problema. \r\n   '),(282,1,'2022-09-27','04:40:23','39016670','Usuario manifiesta que en el sector de su casa se encuentra un manjol rebosado. \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada, para diagnosticar el problema y dar pronta solución. En visita técnica se encontraron 6 manjoles rebosados, por lo q se procedió a su normal mantenimiento sondeándolo con varilla y sacándole gran cantidad de mugre, dando solución al problema. '),(286,0,'2022-09-28','03:17:13','39016670','Registro'),(287,0,'2022-09-30','09:17:13','39016670','Registro'),(288,0,'2022-09-30','09:52:25','39016670','Registro'),(289,0,'2022-09-30','10:19:04','39016670','Registro'),(290,0,'2022-09-30','10:45:00','39016670','Registro'),(291,0,'2022-09-30','11:02:37','39016670','Registro'),(292,0,'2022-09-30','11:24:53','39016670','Registro'),(293,0,'2022-10-03','10:37:51','39016670','Registro'),(287,1,'2022-10-03','11:28:52','39016670','Usuario manifiesta que en la calle 11 # 23-55, se encuentra un vertimiento de aguas negras que proceden un manjol que se encuentra en la calle, queremos pronta solución. Por lo tanto generar visita visita técnica por el área encargada, a fin de diagnosticar el problema y dar pronta solución. En visita técnica se encontró un manjol rebosado, por lo que se procedió a su mantenimiento sondeanlo con varilla, dando solución al problema.'),(292,1,'2022-10-03','11:37:01','39016670',' Usuario manifiesta que la residencia ubicada en la calle 13 #8-27 se encuentra desocupada desde el día 20 de agosto del presente año, por lo que pedimos senos suspenda el servicio ya q no se esta habitando la casa. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada a fin de verificar la información y tomar las medidas necesarias para dar solución al usuario.   En visita técnica por el área encargada se pudo evidenciar que la residencia en mención si se encuentra deshabitada, por lo tanto no utiliza los servicios de acueducto ni alcantarillado  '),(289,1,'2022-10-03','11:46:47','39016670','Usuaria manifiesta que la residencia ubicada en la calle 2#9 - 63, se encuentra desocupada desde el día 2 de agosto del presenta año, por lo que pide que no se le genere factura por servicios no prestados. Por lo tanto generar visita por el área encargada a fin de verificar la información y tomar las medidas correspondientes. En visita técnica se pudo evidenciar que la residencia en mención si se encuentra desocupada, y que por lo tanto no están utilizando los servicios de acueducto y alcantarillado. '),(290,1,'2022-10-03','11:50:04','39016670',' Usuario manifiesta que la residencia ubicada en la calle 8 # 7-51 de esta ciudad, desde el comienzo del 2020 y durante dos años aproximadamente permaneció desocupada, que solo desde el mes de abril del presente año se volvió a ocupar, anexo estado de cuenta de la empresa de energía, pedimos se nos hagan los descuentos necesarios. Por lo tanto generar visita técnica y verificar la información para dar pronta solución. En visita técnica realizada a la residencia en mención se pudo verificar con los vecinos del sector y por tofos de los propietarios que la residencia estuvo desocupada por un tiempo mayor a los dos años.'),(291,1,'2022-10-03','02:50:38','39016670','Usuario manifiesta que en la calle 5 con carrera 13 se encuentra un manjol rebosado vertiendo aguas negras, que afectan la comunidad. agradecemos nos colaboren y solucionen este problema. Por lo tanto generar visita técnica para diagnosticar el problema y tomar los correctivos necesarios para dar solución a la comunidad. En visita técnica se encontró un manjol rebosado y una fuga de agua potable que también afectan a la comunidad, por lo que se procedió a la limpieza del manjol sondeándolo con varilla y a realizar el cambio de acometida que producía la fuga, dando solución al problema.    '),(286,1,'2022-10-03','03:08:16','39016670',' Usuario manifiesta que se presenta un vertimiento de aguas negras en toda la calle, ocasionando malos olores y perjudicando la comunidad,  por que todo la placa alrededor del manjol esta destruida.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada a fin de diagnosticar el problema y dar pronta solución. En visita técnica se encontró un desplome en la tubería de cemento de alcantarillado q era lo que ocasionaba el vertimiento de aguas negras, el cual fue reemplazado por una tuberia nueva de PVC, dando solucion al  problema.   '),(294,0,'2022-10-05','10:32:19','39016670','Registro'),(295,0,'2022-10-05','11:08:24','39016670','Registro'),(296,0,'2022-10-10','09:32:11','39016670','Registro'),(297,0,'2022-10-10','09:50:24','39016670','Registro'),(298,0,'2022-10-10','10:22:19','39016670','Registro'),(297,1,'2022-10-24','02:34:41','39016670','Usuario manifiesta que se le están cobrando dos meses de servicios de acueducto y alcantarillado, sin haberlo utilizado pues la residencia se encuentra desocupada. Por lo tanto generar visita técnica para verificar la información y dar pronta solución.  \r\nEn vista técnica se pudo constatar que la residencia si estuvo deshabitada durante un periodo de dos meses, por lo tanto hacer el respectivo descuento en la factura. '),(296,1,'2022-10-24','02:40:41','39016670','Usuario manifiesta que en el predio conocido como el Salón del Reino de los Testigos de Jehová, no cuentan con el servicio de acueducto, por que tienen pozo perforado por lo que reclaman ser excluido del cobro de este servicio. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada y dar pronta solución al problema. \r\nEn visita técnica se pudo verificar que el local conocido como el reino de los testigo de jehová, cuenta con un pozo perforado de donde toman el servicio de agua, por lo tanto no cuentan con el servicio de acueducto prestado por la Empresa, por lo que se procede a efectuar los respectivos arreglos en la factura de los servicios.   '),(298,1,'2022-10-24','02:46:41','39016670','Usuario manifiesta que la residencia ubicada en la calle 1ra.# 12 -24 barrio 12 de octubre, se encuentra desocupada, por lo que solicitan la suspensión del servicio.  Por lo tanto generar vista técnica a fin de verificar la información y dar solución al usuario.\r\nEn visita técnica se puo observar que la residencia si se encuentra deshabitada, por lo tanto hacer los arreglos a la factura.     '),(299,0,'2022-10-25','10:26:56','39016670','Registro'),(300,0,'2022-10-25','11:30:34','39016670','Registro'),(301,0,'2022-10-25','03:08:15','39016670','Registro'),(300,1,'2022-10-26','08:23:36','39016670','Usuario manifiesta que la residencia ubicada en la calle 9 # 7 - 31, estuvo desocupada desde el mes de marzo hasta el mes de septiembre del presente año, por tal motivo solicita se le hagan los respectivos descuentos. \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada a fin de verificar la información y dar pronta solución  al usuario.  En Visita técnica se pudo verificar que la residencia si estuvo deshabitada los meses de marzo a septiembre del presente año, por motivos de remodelación.'),(299,1,'2022-10-26','08:28:57','39016670',' El usuario manifiesta que en su residencia ubicada en la calle 13 # 8 -90 de esta ciudad, se le esta facturando el servicio doblemente, por lo que solicita una revisión a fin de verificar que es una sola residencia, por lo que solicita se le soluciones este problema. \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada a fin de diagnosticar el problema y dar pronta solución.    En visita técnica se pudo verificar que que es una sola residencia con doble facturación, por que se procede a eliminar una de las dos facturas para dar solución al usuario.'),(293,1,'2022-10-26','08:58:32','39016670','Usuaria manifiesta  que hay una fuga de agua que esta causando afectación a las viviendas cercanas, se genera visita  técnica para diagnosticar el problema y dar pronta solución.   En visita técnica se encontró un tuvo partido y un desplome por causa del trafico de vehículos pesados, se procedió a reemplazar el tuvo destruido y subsanar el desplome, dando solución al problema. '),(284,1,'2022-10-26','09:47:57','39016670',' Usuario manifiesta que hay una fuga de agua potable en la calle 1ra. con carrera 9,  ocasionando inconvenientes en el sector.  \r\nPor lo tanto generar visita técnica a fin de verificar y diagnosticar la información y dar pronta solución al problema.   En visita técnica se encontró un tuvo de media partido que causaba la fuga, el cual fue reemplazado por uno nuevo dando solución al problema.'),(295,1,'2022-10-26','10:05:07','39016670',' Usuario manifiesta que en la carrera 15 barrio las brisas, se encuentra un tubo partido con mucho derramamiento de agua en toda la carretera principal vía el salto.  \r\nEn visita técnica se encontró un metro de tubo partido que causaba la fuga, el cual fue reemplazado por un nuevo  dando así solución al problema. '),(288,1,'2022-10-26','10:23:33','39016670','Usuario manifiesta que en la carrera 18 con calle 8 esquina, se encuentra un manjol rebosado que esta afectando el sistema de alcantarillado de la clínica.    \r\nEn visita técnica se encontró un tramo del manjol destruido que causaba la obstrucción, el cual fue reemplazado por uno nuevo y se procedió al mantenimiento del mismo. '),(294,1,'2022-10-26','10:57:29','39016670','Usuario manifiesta que en la carrera 15 con 15 barrio las María, se encuentra una fuga de agua de potable, perjudicando la comunidad. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada a fin de  diagnosticar y dar pronta solución al problema.   \r\nEn la visita técnica se encontró dos metros de tubos destruidos que causaban la fuga de agua, los cuales fueron reemplazados por uno nuevos dando solución al problema.'),(190,1,'2022-10-26','11:19:44','39016670','  usuaria manifiesta desplome por fuga de agua potable, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.  \r\nEn la visita técnica se encontró un tramo del tubo de alcantarillado desplomado que causaba una obstrucción en la alcantarilla, el cual fue reemplazado por uno nuevo, así como también un tubo de agua potable destruido que también fue cambiado dando solución al problema. '),(285,1,'2022-10-27','11:02:00','39016670','suario manifiesta que en la calle 7 con carreras 7 y 8, se encuentra un manjol rebosado vertiendo aguas negras que afectan la comunidad.  \r\nPor lo tanto generar visita técnica para diagnosticar el problema, y dar pronta solución.  En visita técnica se encontró el sistema de alcantarillado tapado y rebosado, por lo que se procedió al manteamiento de un manjol y de la respectiva tubería. '),(270,1,'2022-10-27','11:12:56','39016670','Usuario pide que se le haga una visita urgente ya que la alcantarilla el tubo madre esta tapada y derramando aguas negras, que esta afectando a la comunidad. Por lo anterior generar visita técnica a la dirección antes señalada para verificar la información y diagnosticar el problema para darle pronta solución.\r\nEn visita técnica se encontró un manjol tapado y rebosado, al cual se procedió a realizarle  el respectivo mantenimiento sondeándolo con varillas, sacándole gran cantidad de elementos que obstruían su funcionamiento. '),(246,1,'2022-10-28','09:55:06','39016670','Usuario manifiesta alcantarillado tapado.\r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada, para confirmar y diagnosticar el problema, a fin de dar pronta solución.  \r\nEn visita técnica se encontró un manjol rebosado y tapado por causa de que la tapa se le había desplomado, se procedió al respectivo mantenimiento sondeando con varilla y sacando todo los residuos que obstruían su normal funcionamiento, de igual manera fue reemplazada la tapa destruida por una nueva, dando solución al problema. '),(269,1,'2022-10-28','10:08:27','39016670',' Usuario manifiesta que en la calle 1ra. con carrera 10, se presento el derrumbe de una alcantarilla que se ha convertido en un hueco en la vía, que esta perjudicando a la comunidad sobre todo a los niños que se pueden ir a esa hueco.\r\nPor lo que se solicita visita técnica para verificar la información y diagnosticar el problema para darle pronta solución.  En visita se procedió  al mantenimiento de un manjol tapado y rebosado por la destrucción de la tapa que se había desplomado, sondeando con varilla y evacuando todos los elementos que causaban la obstrucción, así como también se cambio la tapa destruida por una nueva.    '),(302,0,'2022-12-16','10:12:58','39016670','Registro'),(303,0,'2022-12-16','03:09:07','39016670','Registro'),(304,0,'2022-12-16','03:28:36','39016670','Registro'),(305,0,'2022-12-16','03:51:05','39016670','Registro'),(306,0,'2022-12-16','04:10:19','39016670','Registro'),(307,0,'2022-12-19','08:35:49','39016670','Registro'),(308,0,'2022-12-19','08:50:36','39016670','Registro'),(309,0,'2022-12-19','09:07:38','39016670','Registro'),(310,0,'2022-12-19','09:22:15','39016670','Registro'),(311,0,'2022-12-19','09:38:31','39016670','Registro'),(312,0,'2022-12-19','10:01:14','39016670','Registro'),(313,0,'2022-12-19','10:20:17','39016670','Registro'),(314,0,'2022-12-19','10:31:00','39016670','Registro'),(315,0,'2022-12-23','10:17:37','39016670','Registro'),(316,0,'2022-12-23','10:32:03','39016670','Registro'),(317,0,'2022-12-23','10:51:39','39016670','Registro'),(318,0,'2022-12-23','11:00:38','39016670','Registro'),(319,0,'2023-01-09','01:46:25','39016670','Registro'),(320,0,'2023-01-09','02:11:24','39016670','Registro'),(321,0,'2023-01-09','02:34:55','39016670','Registro'),(322,0,'2023-01-09','02:48:42','39016670','Registro'),(323,0,'2023-01-09','03:01:18','39016670','Registro'),(324,0,'2023-01-09','03:13:17','39016670','Registro'),(325,0,'2023-02-15','09:09:01','39016670','Registro'),(326,0,'2023-02-15','09:26:24','39016670','Registro'),(327,0,'2023-02-15','10:10:58','39016670','Registro'),(328,0,'2023-02-15','10:33:07','39016670','Registro'),(329,0,'2023-02-16','09:12:01','39016670','Registro'),(330,0,'2023-02-16','09:49:54','39016670','Registro'),(331,0,'2023-02-16','02:38:42','39016670','Registro'),(332,0,'2023-02-16','02:52:34','39016670','Registro'),(333,0,'2023-02-16','03:30:01','39016670','Registro'),(334,0,'2023-02-16','04:19:11','39016670','Registro'),(335,0,'2023-02-16','04:47:36','39016670','Registro'),(336,0,'2023-02-16','05:10:34','39016670','Registro'),(337,0,'2023-02-17','08:47:11','39016670','Registro'),(338,0,'2023-02-17','09:34:50','39016670','Registro'),(339,0,'2023-02-17','10:03:00','39016670','Registro'),(340,0,'2023-02-17','10:32:38','39016670','Registro'),(341,0,'2023-02-17','10:57:18','39016670','Registro'),(342,0,'2023-02-17','11:17:57','39016670','Registro'),(343,0,'2023-02-17','02:28:10','39016670','Registro'),(344,0,'2023-02-17','02:53:15','39016670','Registro'),(345,0,'2023-02-17','03:22:20','39016670','Registro'),(346,0,'2023-02-17','03:59:45','39016670','Registro'),(347,0,'2023-02-21','09:48:02','39016670','Registro'),(271,1,'2023-02-27','03:11:07','39016670','En visita técnica por el área encargada en la carrera 5 con calle 7,  se encontraron dos manjoles rebosados, sacándole gran cantidad de sedimentos y elementos solidos que obstruían su normal funcionamiento del, dándole solución al problema. '),(326,1,'2023-02-28','08:48:41','39016670','  Usuario manifiesta que el alcantarillado de su sector se encuentra rebosado. \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada a fin de diagnosticar y dar pronta solución a la comunidad. En visita técnica se encontró un tramo de 4 metros de tubería partida q fue reemplazada por una nueva en PVC, dando así solución al problema de la comunidad.  '),(303,1,'2023-02-28','09:07:42','39016670',' Usuario manifiesta que en la calle 7 # 20 -24 barrio manzanares de esta ciudad, se encuentra un manjol rebosado que perjudica mi residencia, por favor dar pronta solución. En visita técnica se encontraron dos (2)manjoles tapados y rebosados por lo q se procedió a su limpieza sondeándolo con varilla y sacándole gran cantidad de sedimentos, dando a si solución al problema.   '),(302,1,'2023-02-28','09:13:48','39016670',' Usuario manifiesta que no le esta llegando el servicio de agua potable, por falta  de presión, por lo que solicita pronta solución. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada a fin de diagnosticar el problema y darle pronta solución al usuario.    En visita técnica se observó que el servicio del agua ya había sido normalizado. '),(304,1,'2023-02-28','09:16:44','39016670',' Usuario manifiesta que no le esta llegando el servicio de agua potable, por falta  de presión, por lo que solicita pronta solución. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada a fin de diagnosticar el problema y darle pronta solución al usuario.    En visita técnica se pudo confirmar que la residencia por motivos de la ola invernal se encuentra cerrada. '),(327,1,'2023-02-28','09:39:33','39016670','Usuario manifiesta que el alcantarillado de su sector se encuentra rebosado.\r\nPor lo tanto generar visita técnica a fin de diagnosticar el problema y darle pronta solución a la comunidad. En visita técnica se encontraron registros tapados, por lo q se procedió a su limpieza y mantenimiento del sistema sondeando con varilla y sacándole gran cantidad de sedimentos, dando solución al problema. '),(305,1,'2023-02-28','10:02:06','39016670','Usuario manifiesta fuga de agua potable en la calle, en la calle al frente del taller (el mono). \r\nPor lo tanto general visita técnica por el área encargada para diagnosticar el problema y dar solución. En visita técnica se encontró una fuga en la que fue necesario cambiar una acometida de agua potable, dando así solución al problema.    '),(306,1,'2023-02-28','02:30:59','39016670',' Usuario manifiesta que hay un  manjol rebosado vertiendo aguas negras al frente del ancianato, afectando la comunidad.  Por tanto generar visita técnica para diagnosticar información y dar solución. En visita técnica se encontró un manjol semidestruido que era lo que ocasionaba el taponamiento, a lo que se procedió a su reconstruccion, mantenimiento y limpieza sondeando con varilla, dando solucion al problema de la comunidad. '),(308,1,'2023-02-28','02:40:57','39016670',' Usuario manifiesta que el alcantarillado esta rebosado y vertiendo aguas que están afectando la comunidad, no pueden respirar. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada y dar pronta solución al problema.   \r\nEn visita técnica se encontraron 2 manjoles rebosados, por lo que se procedió a su respectivo mantenimiento sondeándolo con varilla, sacándole gran cantidad de basura y sedimentos. dándole fin a la problemática. '),(325,1,'2023-02-28','02:51:48','39016670','Usuario manifiesta que el alcantarillo se encuentra rebosado.\r\nPor lo tanto generar visita técnica por el ara encargada, a fin de diagnosticar y resolver el problema. En visita técnica se encontraron 3 manjoles rebosados vertiendo aguas negras y mal olientes, por lo que se procedió a su respectivo mantenimiento y limpieza, sondeándolo con varilla, dando así fin a la problemática. '),(312,1,'2023-02-28','03:14:27','39016670','Usuario manifiesta que hay un tubo de agua potable roto y que se esta botando mucha agua.\r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada y dar pronta solución. En la visita técnica se encontró un tramo de 3 metros de tubería de 3\" destruido, lo que ocasionaba la fuga, por lo q se procedió a cambiarlo o reemplazarlo por uno nuevo, dando solución al problema. '),(329,1,'2023-02-28','03:43:12','39016670',' Usuario manifiesta que en su sector hay un tuvo roto de alcantarillado. \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada, para diagnosticar el problema y dar pronta solución a la comunidad. En visita técnica se encontró un tramo de tubería de destruido, el cual fue reemplazado o cambiado por uno nuevo, dando fin al problema. '),(315,1,'2023-02-28','03:56:15','39016670','Usuario manifiesta que en su sector se encuentra una fuga de agua potable\r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada para verificar y diagnosticar el problema. a fin de dar pronta solución. En visita técnica se encontró un tramo de tubería destruida la cual fue reemplazada por una nueva,  dando solución al problema. '),(317,1,'2023-02-28','04:18:53','39016670','Usuario reporta alcantarillado tapado y aguas negras vertidas. \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada a fin de diagnosticar y da pronta solución al problema. En visita técnica se encontraron dos (2) manjoles rebosados, a los cuales se les hizo el respectivo mantenimiento limpiándolos y sondeándolos con varilla, dando fin al problema. '),(328,1,'2023-02-28','04:34:17','39016670','Usuario manifiesta que se encuentra en su sector un manjol rebosado. \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada, a fin de diagnosticar el problema y dar pronta solución. En visita técnica se encontró un tramo de tubería destruida el cual fue reemplazado por un collarín de 3\" , dando solución al problema. '),(331,1,'2023-02-28','04:51:04','39016670',' Usuario manifiesta que entre la carrera 13 con calle 5, se encuentra una fuga de agua de potable, afectando la comunidad.\r\nEn visita técnica por el área encargada se encontró un tramo de tubería destruida y un galápago dañado, por lo que fueron reemplazados por uno nuevos, dando solución al problema.     '),(316,1,'2023-03-01','10:14:51','39016670','Usuario manifiesta q su residencia se encuentra deshabitada, solicita visita. \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada y dar solución al problema del usuario.  En visita técnica realizada el día 22 de diciembre del año 2022, se pudo verificar que la vivienda ubicada en la calle 12# 4-53 se encuentra deshabitada. '),(332,1,'2023-03-01','10:34:01','39016670',' Usuario manifiesta que en la calle 4 con carrera 14, se encuentra una fuga de agua potable, afectando la comunidad. \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada, a fin de diagnosticar el problema y dar pronta solución a la comunidad.    En visita técnica se encontró un tramo de tres metros de tubería destruida, la cual fue reemplaza por una nueva, dando solución al problema.'),(332,2,'2023-03-01','10:34:01','39016670',' Usuario manifiesta que en la calle 4 con carrera 14, se encuentra una fuga de agua potable, afectando la comunidad. \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada, a fin de diagnosticar el problema y dar pronta solución a la comunidad.    En visita técnica se encontró un tramo de tres metros de tubería destruida, la cual fue reemplaza por una nueva, dando solución al problema.'),(335,1,'2023-03-01','10:46:10','39016670',' Usuario manifiesta que el sector de la calle 4 con carrera 9, se encuentra un manjol con la tapa hundida que genera vibraciones cuando los vehículos pasan, y estas vibraciones están generando daños a la estructura de las viviendas aledañas al manjol.\r\nEn visita técnica se encontró un manjol semidestruido el cual causaba una obstrucción, por lo que se procedió a realizar el respectivo mantenimiento y reconstruir la pate destruida, dando solución la problema. '),(336,1,'2023-03-01','10:53:28','39016670','Usuario manifiesta  que hay un tubo roto  que esta impidiendo que le llegue el servicio de agua potable. \r\nPor lo tanto generar vista técnica por el área encargada a fin de diagnosticar y dar pronta solución a la comunidad. En visita técnica se encontró un tubo partido que  ocasionaba la fuga y el flujo del agua potable al resto de la comunidad.    '),(337,1,'2023-03-01','11:08:16','39016670','Usuario manifiesta que en el sector de la carrera 2A, con calle 11, se encuentra un manjol tapado y rebosado vertiendo aguas negras y mal olientes que están afectando la comunidad. En visita técnica se encontraron tres manjoles rebosados, por lo q e se procedió a realizarles su mantenimiento y limpieza sondeándolos con varilla, dando fin a la problemática.    '),(338,1,'2023-03-01','11:24:37','39016670','Usuario manifiesta que desde hace 15 días  no le esta llegando el servicio de agua potable, pero que se lo cobran. \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada, a fin de diagnosticar el problema y dar pronta solución. En visita técnica se encontró un collarín destruido el cual fue reemplazado por uno nuevo,   \r\n   '),(340,1,'2023-03-01','02:42:50','39016670','  Usuario manifiesta que en la 8 con carrera 4-51, se viene presentando salidas de aguas negras de un manjol, que esta afectando la comunidad.  \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada y dar pronta solución al problema.    En visita técnica se encontró un manjol rebosado vertiendo aguas negras q afectaba la comunidad, por lo q se procedió a su limpieza sondeando con varilla sacándole gran cantidad de mugre, dando solución al problema. '),(341,1,'2023-03-01','03:14:34','39016670','Usuario manifiesta q en la carrera 1 con calle 1, se encuentra el alcantarillado desplomado y esta brotando malos olores. \r\nPor lo tanto generar visita técnica y dar pronta solución al problema de la comunidad.   En visita técnica se encontró un tramo de tubería destruida la cual fue reemplazada por una nueva, y se le hizo el respectivo mantenimiento al manjol, dando fin al problema. '),(345,1,'2023-03-01','03:27:35','39016670',' Usuario manifiesta que en la carrera 2 con calle 10, se encuentra una fuga de agua potable, producida por el trafico de vehículos pesados q rompen la tubería. \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada, a fin de diagnosticar el problema y dar solución a la comunidad. En visita técnica se encontró una acometida partida, que fue reemplazada por una nueva, dando solución al problema. '),(330,1,'2023-03-01','03:35:48','39016670','Usuario solicita limpieza de los manjoles ubicados en la calle con carreras 5 y 6 y calle 10 con carreras 5, 6 y 7 de esta ciudad, por q se encuentran rebosados y obstruidos. Por lo tanto generar visita técnica a fin de dar solución a la comunidad.    En visita técnica se encontraron varios manjoles del sector tapados y rebosados, por lo que se procedió a su limpieza sondeándolos con varilla y sacándoles gran cantidad de sedimentos y elementos solidos q obstruían su normal funcionamiento, dando así solución al problema. '),(346,1,'2023-03-01','03:45:15','39016670','Usuario manifiesta que en la calle 10 c0n carrera 3, se encuentra una fuga de agua potable, que esta ocasionando inconvenientes en la comunidad.  \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada y dar pronta solución a la comunidad. En visita técnica se encontró una acometida destruida, la cual fue reemplazada por una nueva, dando así solución al problema.    '),(347,1,'2023-03-01','03:56:46','39016670',' Usuario manifiesta que después de unos trabajos que realizo la Empresa, en el sector de calle 4 con carrera 11, dejaron un escombro al frente de su casa q le impide la entrada y salida, pide q le recojan los escombros.\r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada y dar pronta solución al usuario.     En visita técnica se encontró un escombro que impedía la entrada al apartamento del usuaria, la cual fue retirada de inmediato, dando así solución al problema. '),(343,1,'2023-03-01','04:03:03','39016670',' Usuario manifiesta que hace quince (15) días no le llega el servicio de agua potable, pero que si les esta llegando la factura de cobro, que se le hace injusto que se le cobre un servicio q no le llega.\r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada, a fin de dar pronta solución al usuario.   En visita técnica se encontró una válvula cerrada, la cual fue abierta y solucionado el problema.'),(348,0,'2023-03-07','03:59:42','39016670','Registro'),(349,0,'2023-03-07','04:36:30','39016670','Registro'),(350,0,'2023-03-07','05:00:23','39016670','Registro'),(351,0,'2023-03-07','05:19:36','39016670','Registro'),(352,0,'2023-03-08','09:19:07','39016670','Registro'),(353,0,'2023-03-08','09:42:43','39016670','Registro'),(354,0,'2023-03-08','10:08:00','39016670','Registro'),(355,0,'2023-03-08','10:43:12','39016670','Registro'),(356,0,'2023-03-08','11:20:54','39016670','Registro'),(357,0,'2023-03-08','03:02:52','39016670','Registro'),(358,0,'2023-03-08','03:34:48','39016670','Registro'),(359,0,'2023-03-08','03:49:25','39016670','Registro'),(360,0,'2023-03-08','04:39:34','39016670','Registro'),(361,0,'2023-03-08','04:58:25','39016670','Registro'),(362,0,'2023-03-09','09:52:47','39016670','Registro'),(363,0,'2023-03-09','02:28:37','39016670','Registro'),(364,0,'2023-03-09','02:47:26','39016670','Registro'),(365,0,'2023-03-09','03:02:46','39016670','Registro'),(350,1,'2023-03-13','10:35:47','39016670','  usuario manifiesta que en la calle 9 con carrera 8 , se encuentra una fuga de agua  potable, que ocasiona molestias en el sector. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada, a fin de diagnosticar el problema y dar pronta solución. En visita técnica se encontró un tramo de 50 centímetros partido que ocasionaba la fuga, el cuan fue cambiado y reemplazado por uno nuevo, dando así solución al problema. '),(334,1,'2023-03-13','10:44:41','39016670','Usuario manifiesta que en la calle 14 con carrera 1A, se encuentra en manjol rebosado causando daños a la comunidad. \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada, a fin de diagnosticar el problema y dar pronta solución a la comunidad.    En visita técnica se encontró un manjol tapado rebosado vertiendo agua negras que que perjudicaban la comunidad, por lo que procedió a su limpieza y mantenimiento sondeándolo con varilla. '),(353,1,'2023-03-13','11:01:20','39016670','Usuario manifiesta que en la calle 8 con carrera 9, se encuentra una fuga de agua potable, ocasionando problemas en la comunidad.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada y dar pronta solución al usuario.   En visita técnica se encontró un tramo de 50 centímetros de tubería de 1/2 partido que ocasionaba la fuga, el cual fue reemplazado por uno nuevo dando así solución al problema. '),(358,1,'2023-03-13','11:10:31','39016670','Usuario manifiesta que la residencia ubicada en la calle 7 # 20-24 de esta ciudad, se encuentra deshabitada desde el día 20 de enero del presente año, y q además va a permanecer así por mucho tiempo.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   En visita técnica realizada el 23 de febrero del presente año, se pudo verificar que la residencia ubicada en la 7 con carrera 20, se encuentra deshabitada. '),(365,1,'2023-03-13','11:16:10','39016670','Usuario manifiesta que no cuenta con el servicio de agua potable, pero si se lo cobran, por lo que solicita una vista. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  En visita realizada por el área encargada el día 10 de marzo del presente año, se pudo verificar que la residencia ubicada en la carrera 14 con calle 3  no cuenta con el servicio de acueducto, pues tiene pozo perforado.   '),(352,1,'2023-03-13','11:28:10','39016670',' Usuario manifiesta que no le esta llegando el servicio de acueducto, y que cuando lo recibe viene en muy mal estado y sin presión llega es gota agota. pero que si le cobran el servicio.\r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada y dar pronta solución.   En visita realizada en la residencia ubicada en la calle 8# 7-04, se pudo observar que el tanque de almacenamiento de la usuaria estaba  sucio, lo que ocasionaba el mal estado del agua. De igual manera por parte de la Empresa fue aumentada la presión del suministro del agua para que llegara con mas fuerza.  '),(351,1,'2023-03-13','11:34:59','39016670',' Usuario manifiesta que la residencia ubicada en la calle 2A. # 7 - 01, se encuentra deshabitada, por lo tanto solicito me sea quitada la deuda q me están cobrando. Por lo tanto generar visita técnica  por el ara encargada. En visita técnica realizada el día 20 de febrero, en la residencia ubicada en la calle 2A. # 7-01, se pudo verificar que la residencia se encuentra desocupada.   '),(359,1,'2023-03-13','11:49:14','39016670','Usuario solicita una visita en la carrera 19B # 9A.-37, a fin de verificar que su residencia no cuenta con el servicio de acueducto  y si se lo están cobrando.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada  y dar pronta solución al usuario.   En visita técnica realizada se pudo verificar que la usuaria no cuenta con el servicio de acueducto, pues cuenta con pozo perforado. '),(363,1,'2023-03-13','02:14:12','39016670','Usuario manifiesta que la residencia ubicada en la calle 10 # 3 - 33, se encuentra desocupado, que a la fecha no sabemos por q se nos sigue cobrando los servicios.  Por tanto generar visita técnica por el área encargada y dar pronta solución al usuario.  En visita realizada el dia 6 de marzo a la vivienda, se pudo observar y verificar que efectivamente se encuentra desocupada. '),(357,1,'2023-03-13','03:02:06','39016670','Usuario manifiesta que la residencia ubicada en la calle 11 # 3-25 de esta ciudad, se encuentra deshabitada hace dos año que su dueño murió, por lo que se encuentra sola y cerrada desde entonces. \r\nPor lo tanto ordenar visita técnica por el área encargada. En visita técnica realizada el día 17 de febrero, se pudo observar y verificar que la residencia se encuentra desocupada.    '),(364,1,'2023-03-13','03:07:32','39016670','Usuario manifiesta que no cuenta con el servicio de agua potable, por lo que solicita una visita.\r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   En visita técnica realizada el día 17 de marzo del presente año, se pudo observar y verificar que la vivienda ubicada en la carrera 20 #9D-24 no cuenta con el servicio de acueducto por que tiene pozo perforado. '),(366,0,'2023-03-14','11:09:56','39016670','Registro'),(310,1,'2023-03-14','02:55:00','39016670','Usuario manifiesta que en el sector de su residencia se encuentra un registro de alcantarillado tapado, vertiendo aguas negras. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada para diagnosticar el problema y darle solución.    En vista técnica se encontraron dos manjoles tapados y rebosados vertiendo aguas negras que afectaban la comunidad. por que se procedió a su mantenimiento y limpieza sondeándoles con varilla, dando solución al problema. '),(322,1,'2023-03-14','03:02:41','39016670','Usuario manifiesta que con la pasada creciente los manjoles quedaron tapados y el servicio de alcantarillado no funciona. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada y dar pronta solución.  En vista técnica se encontraron 3 manjoles tapados y rebosados vertiendo aguas negras, por lo que se procedió a su mantenimiento sondeándolos con varilla dando a si solución al problema. '),(323,1,'2023-03-15','09:50:50','39016670','Usuario manifiesta que en la calle 5 con cra 9,  se encuentra un hundimiento del pavimento del alcantarillado vertiendo aguas negras. Por lo tanto generar visita técnica y dar pronta solución al problema.    En visita técnica se encontraron dos manjoles rebosados vertiendo aguas negras, así como la tapa del mismo desplomada, se procedió a la limpieza y mantenimiento del manjol sondeándolo con varilla. '),(320,1,'2023-03-15','10:03:14','39016670','Usuario manifiesta que desde hace cuatro(4) meses se encuentra una fuga de agua potable, que afecta la comunidad, en la calle 7 # 5-56 de esta ciudad, q incluso esta dañando la pavimentación de la calle, por lo que requieren pronta solución. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada y dar pronta solución al problema.   En visita técnica se encontró un tramo de 50 centímetros de tubería destruido que ocasionaba la fuga el cual fue reemplazado por uno nuevo.  '),(318,1,'2023-03-15','10:14:29','39016670',' Usuario reporta manjol rebosado piden limpieza.\r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada y dar pronta solución. En visita técnica se encontraron dos manjoles tapados rebosados vertiendo aguas negras.  Por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza sondeándolo con varilla sacandoles gran cantidad de sedimentos,  '),(265,1,'2023-03-15','10:22:39','39016670','Usuario manifiesta que en el sector de su residencia en la calle 10A.#19-02,  se encuentra un manjol lleno y cuando llega el agua o se bajan los sanitarios el agua se devuelve ocasionando perjuicios a los usuarios. Solicitan limpieza del mismo.  \r\nPor lo tanto generar visita técnica a fin de diagnosticar el problema y dar pronta solución.   En visita técnica se encontraron dos manjoles rebosados vertiendo aguas negras, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza sondeándolos con varilla. '),(307,1,'2023-03-15','10:32:02','39016670',' Usuario manifiesta que el carro de la basura al pasar partió la tapa del manjol, causando daño en el alcantarillado. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada y dar solución al problema. En visita técnica se encontró una tapa destruida y desplomada que causaba el taponamiento, se procedió al respetivo mantenimiento del manjol ,  a si como se cambio la tapa destruida por una nueva, dando solución al  problema.   '),(311,1,'2023-03-15','10:58:58','39016670',' Usuario manifiesta que las tuberías del alcantarillado se encuentran obstruidos y están botando aguas negras con malos olores. Por lo tanto general visita técnica para diagnosticar el problema.   En visita técnica se encontró un tramo de tubería PVC de 6\" de alcantarillado destruido el cual fue reemplazado por uno nuevo, dando solución al problema de la comunidad.   '),(324,1,'2023-03-15','11:09:09','39016670','Usuario manifiesta que se encuentra un manjol tapado y rebosado en la carrera 2 esquina.  \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada y dar pronta solución.  En visita técnica se encontraron dos manjoles rebosados, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza sondeándolos con varilla.   '),(321,1,'2023-03-15','11:16:23','39016670','Usuario manifiesta que en la calle 18 con carrera 2 (2- 44)de esta ciudad, se encuentra el alcantarillado rebosado y tapado. Por lo tanto general visita técnica y dar prioridad al problema. En visita técnica se encontraron dos manjoles tapados y rebosados, por q se procedió a su mantenimiento y limpieza sondeándolos con varilla, dando así solución al problema.   '),(313,1,'2023-03-15','11:32:09','39016670',' Usuario manifiesta que hay una fuga de agua potable.\r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada para diagnosticar información y dar solución al problema. En visita técnica se encontró un tramo de tubería de 3\"partido q ocasionaba la fuga, el cual fue cambiado por uno nuevo dando así solución al problema.  '),(314,1,'2023-03-15','11:42:17','39016670',' Usuario manifiesta que los registros de alcantarillado están tapados y no se aguantan el mal olor.\r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada para diagnosticar el problema y dar solución.   En visita técnica se encontró un manjol tapado y rebosado.  Por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza sondeándolo con varilla dando solución al problema.'),(366,1,'2023-03-15','02:26:16','39016670','Usuario manifiesta que en la calle 5 con carrera 14, se encuentra una fuga de agua potable afectando la comunidad. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada y dar pronta solución.    En visita técnica se encontró un tramo de tubería de un metro partido que ocasionaba la fuga, por lo que se procedió a su excavación y reemplazarlo por uno nuevo, dando solución a la comunidad.'),(361,1,'2023-03-15','02:42:26','39016670','Usuario manifiesta que en el sector de la calle 14 con carrera 1ra. se encuentra el alcantarillado tapado y rebosado.  Por tanto generar visita técnica por el área encargada y dar pronta solución. En visita técnica se encontraron varios manjoles rebosados, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza sondeándolos con varilla, solucionando así el problema de la comunidad. '),(349,1,'2023-03-15','02:55:50','39016670','Usuarios manifiestan que en la carrera 3 entre calles 13 y 14, se encuentran 4 manjoles rebosados y perjudicando la comunidad. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada y tomar medidas para dar pronta solución a la comunidad.    En visita técnica se encontraron varios manjoles tapados y rebosados, por lo que se procedió a mantenimiento y limpieza sondeándolos con varilla, sacando gran cantidad de sedimentos. '),(367,0,'2023-03-16','08:44:19','39016670','Registro'),(348,1,'2023-03-16','10:50:57','39016670','Usuario manifiesta que en la calle 15 con carrera 6, se encuentra un alcantarillado desbordado vertiendo aguas. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  En visita técnica por el área encargada se encontró un manjol tapado y rebosado, al que se le realizo su respectivo mantenimiento sondeándolo con varilla. dando solución al problema. '),(354,1,'2023-03-16','11:16:07','39016670','Usuario manifiesta que en el sector de la calle 15 con carrera 6, se encuentra un rebosamiento del alcantarillado.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada y dar pronta solución.  En visita técnica se encontró un manjol tapado y rebosado, al cual se le hizo su respectivo mantenimiento y limpieza sondeándolo con varilla, dando a si solución al problema.   '),(355,1,'2023-03-16','11:26:05','39016670',' Usuario manifiesta que en la calle 9 con carrera 4, se encuentra un manjol con la tapa partida, las cual ha generado un rebosamiento.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada. En visita técnica se encontró un manjol rebosado y tapado con el escombro de la tapa que se le había desplomada, por lo tanto  se procedió a su respectivo mantenimiento y limpieza, sondeándolo con varilla y sacándole todo el material solido que tenia, al igual que se reconstruyo la tapa partida.    '),(356,1,'2023-03-16','11:34:41','39016670','Usuario manifiesta que en el sector de la calle 15 con carrera 4, se encuentra un problema con el alcantarillado que esta vertiendo. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada y dar pronta solución. En visita técnica se encontró un manjol rebosado y tapado por los escombros del mismo que se había desplomado, por lo que se procedió a su limpieza sondeándolo con varilla y sacándole todo el material que lo obstruía, a si como también se le reconstruyo la tapa que se había partido y desplomado.   '),(344,1,'2023-03-16','11:44:51','39016670',' Usuario manifiesta que en el sector de la carera 6 con calle 16, se encuentra un manjol tapado y rebosado.\r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada. En visita técnica se encontraron tres menjoles rebosados y tapados, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza sondeándolos con varilla,    '),(342,1,'2023-03-16','02:44:02','39016670','Usuario manifiesta que en el sector de la calle 6 con carrera 2, se encuentra un manjol rebosado.  \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada. En visita técnica se encontraron varios manjoles tapados y rebosados, vertiendo aguas negras que afectaban la comunidad. Por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza sondeándolos con varilla, dando a si solución a la comunidad.   '),(360,1,'2023-03-16','03:03:22','39016670','Usuario manifiesta que la residencia ubicada en la calle 10A - # 19A. 10, no cuenta con el servicio de acueducto, pues tiene pozo perforado, pero si le cobran el servicio. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  En visita realizada el dia 28 de febrero del presente año, se pudo confirmar que la residencia no cuenta con el servicio de acueducto pues tiene pozo perforado.  '),(368,0,'2023-03-22','03:51:58','39016670','Registro'),(369,0,'2023-03-22','04:13:46','39016670','Registro'),(370,0,'2023-03-22','04:30:17','39016670','Registro'),(371,0,'2023-03-23','09:42:36','39016670','Registro'),(372,0,'2023-03-23','10:02:02','39016670','Registro'),(367,1,'2023-03-28','03:57:08','39016670','Usuario manifiesta que el servicio del agua no le esta llegando, hace varios días y cuando llega, llega es gota agota sin fuerza.  Por lo tanto generar visita técnica por el área y dar pronta solución al problema. En visita técnica luego de la excavación se observó que la acometida y el collarín estaban destruidos, los cuales fueron reemplazados por un tuberías nuevas.    '),(373,0,'2023-03-29','09:16:58','39016670','Registro'),(374,0,'2023-03-29','09:35:32','39016670','Registro'),(375,0,'2023-03-29','10:20:07','39016670','Registro'),(376,0,'2023-03-29','10:57:37','39016670','Registro'),(377,0,'2023-03-29','03:21:41','39016670','Registro'),(378,0,'2023-03-30','08:59:18','39016670','Registro'),(379,0,'2023-03-30','09:10:11','39016670','Registro'),(380,0,'2023-03-30','09:25:01','39016670','Registro'),(381,0,'2023-03-30','11:14:03','39016670','Registro'),(373,1,'2023-03-30','02:37:03','39016670','Usuario reporta fuga de agua potable anegando todo la calle. Por lo tanto generar vista técnica.   En visita técnica se encontraron 3 metros de tubería destruidos, por lo que se procedió luego de la excavación a cambiar y reemplazar los tres metros de tubería destruida por una nueva en pvc. dando solución al problema.    '),(375,1,'2023-03-30','03:09:47','39016670','En visita técnica luego de la excavación se encontraron 12 metros de tubería para acueducto obstruidas por su deterioro, que a su vez ocasionaban fugas constantes en el sector,  por lo que se procedió a reemplazarla por una tubería nueva en PVC, para lo que fue necesario 12 metros de tubería de PVC de 2\" para un total de 72 metros de tubos reemplazados, dando '),(379,1,'2023-03-30','03:48:08','39016670','Usuario manifiesta que la residencia ubicada en la  KRA 13 # 1B-65 barrio el Santander se encuentra desocupado, Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada. En visita técnica realizada por el área encargada el día 27 de febrero del presente año,  se pudo verificar que la residencia si se encuentra deshabitada,  '),(378,1,'2023-03-30','03:53:32','39016670','usuario manifiesta que la residencia ubicada en la  KRA 3 # 14-43 barrio el progreso se encuentra desocupado, por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   En visita técnica realizada por el área encargada el día 27 marzo del presente año, se pudo verificar que la residencia si se encuentra desocupada.'),(380,1,'2023-03-30','03:56:25','39016670','Usuario manifiesta que la residencia ubicada en la  KRA 17 # 10 -05b barrio las américas  no cuenta con el servicio de agua potable. por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  En visita técnica realizada por el área encargada el día 27 de marzo del presente, se pudo verificar que la residencia si se encuentra desocupada.'),(381,1,'2023-03-31','10:27:06','39016670','Usuario manifiesta que el predio esta desocupado haces varios meses, por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  En visita técnica realizada por el área encargada el día 27 de marzo del presente año, en la carrera 2A # 13 - 3 Barrio la candelaria se pudo verificar que la residencia se encuentra desocupada. '),(382,0,'2023-03-31','10:47:18','39016670','Registro'),(383,0,'2023-03-31','10:48:54','39016670','Registro'),(384,0,'2023-04-03','09:47:37','39016670','Registro'),(385,0,'2023-04-03','10:13:48','39016670','Registro'),(386,0,'2023-04-03','03:08:24','39016670','Registro'),(383,1,'2023-04-04','02:33:26','39016670','Usuario manifiesta manjol rebosado , malos olores aguas negras en las calles, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.  En visita técnica se encontraron manjoles tapados y rebosados vertiendo aguas negras a la calle, por lo que se procedió a su mantenimiento sondeandolos con varilla, sacándole gran cantidad de sedimentos y materiales solidos, dando a si solución al problema de la comunidad. '),(362,1,'2023-04-04','02:43:43','39016670','Usuario manifiesta que en la carrera 6 con calle 16, se encuentra un manjol rebosado causando la devolución de las aguas negras hacia las residencias. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada y dar pronta solución al problema.   En visita técnica se encontraron 3 manjoles tapados y destruidos, por lo que se procedió a su mantenimiento sondeandolos con varilla y a su vez a su deconstrucción. dando a si solución a la comunidad. '),(374,1,'2023-04-04','02:56:25','39016670',' Usuario reporta fuga de agua potable y fuerte vertimiento de agua potable en las calle. por lo tanto generar visita técnica por el ara encargada.   En visita técnica por el área encargada se encontró un tramo de tubería de agua potable destruida y un collarín en mal estado, por lo que se procedió a cambiar el tramo de tubería destruida y reemplazar el collarín destruido, dando solución al problema de la comunidad. '),(333,1,'2023-04-04','03:10:11','39016670','Usuario manifiesta que en la calle 4 entre carreras 6 y 7, se encuentra una fuga de agua potable que esta afectando la comunidad. \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada. En visita técnica por el área encargada se encontró un tramo de tubería destruida, la cual fue reemplazada por un nuevo, dando a si solución al problema de la comunidad.     '),(376,1,'2023-04-04','03:16:24','39016670',' Usuario reporta manjol rebosado y vertimiento de aguas negras en la calle.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.    En visita técnica se encontraron 2 manjoles rebosados vertiendo aguas negras q afectaban la comunidad, por lo que se procedió a su mantenimiento sondeandolos con varilla, dando a si solución a la comunidad. '),(369,1,'2023-04-04','03:25:02','39016670','Usuario reporta desplome de un manjol que se encuentra vertiendo aguas negras en la calle. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   En visita técnica se encontraron 2 manjoles rebosados y destruidos, por lo que se procedió a su reconstrucción y mantenimiento sondeándolo con varilla, dando así solución al problema de la comunidad.    '),(370,1,'2023-04-04','03:33:10','39016670','Usuario reporta  manjol tapado y rebosado vertiendo aguas negras.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada para diagnosticar el problema y dar pronta solución. En visita técnica se encontraron 3 manjoles rebosados, por lo que se procedió a su mantenimiento sondeándolo con varillas dando así solución al problema planteado por la comunidad'),(377,1,'2023-04-04','03:41:21','39016670','Usurario reporta fuga de agua potable, vertiendo aguas a la calle.  \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada, a fin de diagnosticar el problema y dar pronta solución.   En visita técnica por el área encargada se encontró un tramo de tubería partida y un collarín destruido por lo que fueron reemplazados por tuberías y collarines nuevos dando así solución al problema.'),(368,1,'2023-04-04','03:49:38','39016670',' Usuario reporta alcantarillado rebosado y vertiendo aguas negras en toda la calle. Por tanto generar visita técnica por el área encargada y dar pronta solución. En visita técnica por el área encargada se encontraron 2 manjoles rebosados, por lo tanto se hiso mantenimiento sondeandolos con varillas dando así solución a el problema de la comunidad.  '),(372,1,'2023-04-04','03:59:36','39016670',' Usuario reporta manjol tapado y rebosado vertiendo aguas negras en los patios y calles.  \r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada para diagnosticar el problema y dar pronta solución. En visita técnica por el área encargada se encontraron 2 manjoles rebosados, por lo tanto se realizo mantenimiento sondeandolos con varillas, sacándole gran cantidad de sedimento y así se dio solución a la problemática planteada por la comunidad.'),(371,1,'2023-04-04','04:08:17','39016670',' Usuario reporta manjol rebosado vertiendo aguas negras. Por lo tanto generar vista técnica para diagnosticar el problema y dar pronta solución.     En visita técnica por el área encargada se encontraron 3 manjoles rebosados, por lo que se realizo mantenimiento sondeandolos con varillas, dando así solución al problema presentado por la comunidad.'),(385,1,'2023-04-04','04:15:17','39016670',' Usuario manifiesta manjol reventado, y brotando malos olores y derramando aguas negras en las calles, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada. En visita técnica por el área encargada se encontraron 4 manjoles rebosados, por lo tanto se realizo mantenimiento sondeandolos con varillas, dando así solución al problema planteado por la comunidad.'),(384,1,'2023-04-04','04:23:01','39016670',' Usuario manifiesta obstrucción en el  tubo del alcantarillado brotando malos olores afectando el medio ambiente, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada. En visita por el área encargada se encontraron 2 manjoles rebosados, por lo que se realizo mantenimiento sondeandolos y sacándole gran cantidad de sedimento, dando así solución al problema.'),(382,1,'2023-04-04','04:33:03','39016670',' usuario manifiesta manjol rebosado , malos olores, aguas negras en las calles, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada. En visita técnica por el área encargada se encontraron 2 manjoles rebosados, por lo tanto se hiso mantenimiento sondeándolo con varillas, dando así solución a la problemática presentada por la comunidad.'),(387,0,'2023-04-11','08:31:31','39016670','Registro'),(388,0,'2023-04-11','08:57:12','39016670','Registro'),(339,1,'2023-04-11','09:42:45','39016670','Usuario manifiesta que en l sector de la calle 1A. con carreras 11 y 12, se encuentra una fuga de agua que esta causando que el agua no llegue por falta de presión y también esta inundando la calle. \r\nPor lo tanto generar visita técnica y dar pronta solución a la comunidad. En visita técnica se encontró un tramo de tubería de 3\" partido que causaba la fuga el cual fue reemplazado por uno nuevo en pvc. dando a si solución al problema.      '),(389,0,'2023-04-11','10:05:30','39016670','Registro'),(390,0,'2023-04-11','10:05:30','39016670','Registro'),(391,0,'2023-04-11','10:25:57','39016670','Registro'),(392,0,'2023-04-11','02:37:52','39016670','Registro'),(393,0,'2023-04-17','10:33:59','39016670','Registro'),(389,1,'2023-04-18','08:35:28','39016670','usuaria manifiesta casa desocupada desde hace 1 mes, por lo generar visita técnica con el área encargada.  En visita técnica realizada el día 10 de abril del presente año, se pudo verificar que la residencia ubicada en la calle 9 # 9- 110, si se encuentra desocupada de igual manera la propietaria aporto factura de la factura de energía para verificar consumo, por lo tanto se pasa la novedad al área de facturación para su competencia. '),(386,1,'2023-04-18','08:43:47','39016670','Usuario manifiesta manjol rebosado aguas negras en las calles olores insoportables, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.  En visita técnica realizada por el área encargada se encontraron dos manjoles rebosados vertiendo aguas negras en la calle, por lo que se procedió a su mantenimiento sondeandolos con varilla sacándole gran cantidad de sedimentos, dando a si solución al problema. '),(388,1,'2023-04-18','08:53:09','39016670','usuario manifiesta que la ESP le está generando factura a su nombre ya hace mas de un año en un predio que no es de su propiedad y tampoco esta conectado al servicio de agua ni alcantarillado ya que es un garaje de cosas viejas, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada. En la visita técnica por el área encargada se pudo verificar que la residencia al momento de la visita se encuentra deshabitada. por lo tanto pasar novedad al área de facturación para su competencia.   '),(387,1,'2023-04-18','09:06:21','39016670','Usuario Manifiesta manjol rebosado, no se puede usar los baños por que no bajan y brotan aguas negras, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.  En visita técnica se encontraron dos manjoles rebosados vertiendo aguas negras a las calles, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza sacándole gran cantidad de sedimentos, dando a si solución al problema. '),(391,1,'2023-04-18','11:45:44','39016670','Usuaria manifiesta predio desocupado desde el mes de diciembre, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada. En visita técnica realizada por el área encargada el día 10 de abril del presente año, se pudo verificar que la residencia ubicada en la carrera 11 con calle 1B. a la fecha se encuentra desocupada, por lo tanto pasar novedad al área de facturación para lo de competencia.  '),(393,1,'2023-04-20','08:48:43','39016670','Usuarios manifiestan que en los barrios Manzanares 1.2 y 3 se encuentran varios manjoles tapados causando afectación a la comunidad. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada. En visita técnica que se encontraron varios manjoles tapados y rebosados, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza, sondeandolos con varilla y sacandoles gran cantidad de sedimentos que obstruían su normal funcionamiento, dando a si solución a la comunidad. '),(394,0,'2023-04-27','10:01:32','39016670','Registro'),(395,0,'2023-04-27','10:18:33','39016670','Registro'),(396,0,'2023-05-03','09:12:35','39016670','Registro'),(397,0,'2023-05-03','09:32:14','39016670','Registro'),(398,0,'2023-05-03','09:59:20','39016670','Registro'),(399,0,'2023-05-03','10:57:18','39016670','Registro'),(400,0,'2023-05-03','11:12:46','39016670','Registro'),(401,0,'2023-05-03','11:34:22','39016670','Registro'),(402,0,'2023-05-03','11:49:24','39016670','Registro'),(403,0,'2023-05-03','03:29:45','39016670','Registro'),(404,0,'2023-05-03','03:56:26','39016670','Registro'),(405,0,'2023-05-04','03:43:24','39016670','Registro'),(406,0,'2023-05-04','03:56:53','39016670','Registro'),(407,0,'2023-05-09','09:05:27','39016670','Registro'),(408,0,'2023-05-09','09:18:16','39016670','Registro'),(409,0,'2023-05-09','09:54:09','39016670','Registro'),(401,1,'2023-05-11','09:14:30','39016670',' USUARIA MANIFIESTA PREDIO DESOCUPADO DESDE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022,LO ANTERIOR ES PARA TENER EN CUENTA LAS FUTURAS FACTURACIONEES, POR LO TANTO GENERAR VISITAS TECNICA CAN EL AREA ENCARGADA. EN VISITA TECNICA SE PUDO VERIFICAR  QUE LA RESIDENCIA UBICADA EN LA CALLE 6 # 2- 31, SE ENCUENTRA DESOCUPADA, POR LO TANTO INFORMAR LA NOVEDAD AL AREA DE FACTURACION PARA LO DE SU COMPETENCIA. '),(402,1,'2023-05-11','09:30:39','39016670','USUARIO MANIFIESTA PREDIO DESOCUPADO, POR LO TANTO GENERAR VISITA TECNICA CON EL AREA ENCARGADA.  EN VISITA TECNICA SE PUDO VERIFICAR QUE LA RESIDENCIA UBICADA EN LA KRA. 8 # 2A-18 BARRIO LA PADILLA, SI SE ENCUENTRA DESOCUPADA, POR LO TANTO PASAR LA NOVEDAD AL AREA DE FACTURACION PARA LO DE COMPETENCIA. '),(400,1,'2023-05-11','09:34:02','39016670','USUARIO MANIFIESTA PREDIO DESOCUPADO HACE MAS DE 3 MESES,POR LO TANTO GENERAR VISITA TECNICA CON EL AREA ENCARGADA.  EN VISITA TECNICA REALIZADA POR EL AREA ENCARGADA A LA RESIDENCIA UBICADA EN LA CARRERA 6 # 14 -03, SE PUDO VERIFICAR QUE SE ENCUENTRA DESOCUPADA, POR LO TANTO PASAR LA NOVEDAD AL AREA ENCARGADA, PARA LO DE SU COMPETENCIA. '),(404,1,'2023-05-11','09:43:46','39016670','Usuario manifiesta que le los apartamentos ubicados en la calle 8#2a.24 de razón social Alfonzo Gómez, se encuentran desocupados y que le están cobrando un consumo muy alto. Por lo tanto generar visita por el área encargada a fin de verificar información y dar solución al usuario.   En visita técnica realizada por el área encargada al edificio ubicado en la dirección antes mencionados, se pudo verificar que los apartamentos están desocupados, por lo tanto pasar novedad al área encargada para lo de su competencia. '),(397,1,'2023-05-11','09:47:58','39016670','Usuario manifiesta que en lo que va transcurrido del año, la vivienda ubicada en la carrera 11 # 4 - 36 barrio san francisco, se encuentra desocupada. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada a fin de verificar información.   En visita técnica realizada por el área encargada a la residencia ubicada en la carrera 11 # 4 - 36, se pudo verificar que si se encuentra desocupada, por lo tanto pasar novedad al área de facturación para lo de su competencia. '),(410,0,'2023-05-11','11:08:18','39016670','Registro'),(411,0,'2023-05-11','04:03:27','39016670','Registro'),(412,0,'2023-05-11','04:15:24','39016670','Registro'),(413,0,'2023-05-12','02:52:03','39016670','Registro'),(394,1,'2023-05-16','09:03:31','39016670',' Usuario manifiesta que en su sector la tubería principal de alcantarillado esta tapado.\r\nPor tanto generar vista técnica por el área encargada para diagnosticar la información.  En visita técnica se encontró un tramo de la tubería obstruido y un manjol tapado y rebosados, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza sondeándolos con varilla, dando a si solución a la comunidad. '),(395,1,'2023-05-16','09:14:41','39016670','Usuario manifiesta que el manjol del sector se encuentra obstruida afectando su normal funcionamiento. Por tanto generar visita técnica por el área encargada para diagnosticar el problema. En visita técnica se encontró un manjol tapado y rebosado vertiendo aguas negra, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza, sondeándolo con varilla y sacándole gran cantidad de sedimentos, dando solución al problema.   '),(403,1,'2023-05-16','09:23:01','39016670','Usuario manifiesta que en su residencia se están devolviendo las aguas negras por toda la residencia, por que el manjol de la calle esta rebosado. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada para diagnosticar el problema y dar pronta solución.   En visita técnica se encontró un manjol tapado y rebosado, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza, sondeándolo con varilla y sacándole gran cantidad de sedimentos, dando a si solución al problema. '),(399,1,'2023-05-16','09:27:22','39016670',' USUARIO MANIFIESTA CAMBIO DE EXTRATO DE VIVIENDA YA QUE ELLA PERTENECE A ESTRATO 2 Y LA EMPRESA LE COBRA COMO ESTRATO 3, POR LO TANTO GENERAR VISITA TECNICA CON EL AREA ENCARGADA.  EN VISITA TECNICA SE PUDO OBSERVAR QUE LA USUARIA TENIA UNA CONFUSION CON SU ESTRATAFICACION, LA CUAL FUE ACLARADA Y SOLUCIUONADA.'),(398,1,'2023-05-16','09:44:24','39016670','Usuario manifiesta que después de unos trabajos realizados por la Empresa, funcionarios dejaron escombros en la calle que incomodan y perjudican la entrada a la residencia, por lo tanto requieren q se les recoja. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada y dar pronta solución al usuario.    En visita técnica se encontró un escombro obstruyendo la calle, el cual fue recogido evacuando así la calle. '),(396,1,'2023-05-16','09:48:42','39016670','Usuario manifiesta que la oficina ubicada en la calle 6 # 3-4 barrio Centro, se encuentra desocupada y que además esta a su vez es una oficina que hace parte de la misma residencia.  Por lo tanto generar visita técnica para verificar la información.   En visita técnica realizada por el área encargada  se pudo observar que la residencia se encuentra desocupada, '),(406,1,'2023-05-16','09:57:09','39016670',' Usuario manifiesta que en la calle 4 con carrera 11 barrio la plegaria, se encuentra un manjol rebosado, hace mas de 15 día.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada a fin de diagnosticar el problema y dar pronta solución.   En visita técnica realizada por el área encargada se encontraron dos manjoles tapados vertiendo aguas negras perjudicando la comunidad, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza sondeandolos con varilla sacándole gran cantidad de sedimentos, dando solución al problema.  '),(405,1,'2023-05-16','10:28:28','39016670',' Usuario manifiesta que entre la calle 3 con carrera 3 barrio chapinero, frente a hotel panorama, se esta presentando un vertimiento de aguas negras..  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada para diagnosticar el problema y dar porta solución.  En visita técnica realizada por el área encargada se encontró un manjol tapado y rebosado, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza sondeándolo con varilla y sacándole gran cantidad de sedimentos, dando a si solución al problema.   '),(407,1,'2023-05-16','10:37:10','39016670','Usuario reporta que en el sector de la carera 2 entre calles 14 y 15 del barrio la candelaria, se encuentran unos manjoles tapados, el alcantarillado esta colapsado.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  En visita tecnica realizada por el área encargada se encontraron dos manjoles tapados y rebosados ocasionando un taponamiento en el sistema, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza sondeandolos con varilla y sacandoles gran cantidad de sedimentos y elementos solidos q afectaban su normal funcionamiento, dando así solución al problema. '),(407,2,'2023-05-16','10:37:10','39016670','Usuario reporta que en el sector de la carera 2 entre calles 14 y 15 del barrio la candelaria, se encuentran unos manjoles tapados, el alcantarillado esta colapsado.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  En visita tecnica realizada por el área encargada se encontraron dos manjoles tapados y rebosados ocasionando un taponamiento en el sistema, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza sondeandolos con varilla y sacandoles gran cantidad de sedimentos y elementos solidos q afectaban su normal funcionamiento, dando así solución al problema. '),(408,1,'2023-05-16','10:52:16','39016670',' Usuario manifiesta que en la calle 11 con carrera se encuentra un manjol tapado vertiendo aguas negras. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.    En visita técnica realizada por el área encargada se encontraron tres manjoles tapados y rebosados vertiendo aguas negras en las calle, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza sondeandolos con varilla sacandoles gran cantidad de sedimentos y elementos solidos, dando así solución al problema. '),(412,1,'2023-05-16','11:17:09','39016670','Usuario manifiesta que el predio ubicado en la carrera 2A. # 11.5, se encuentra desocupado, desde hace dos meses. En visita técnica  realizada por el área encargada a la residencia antes mencionada, se pudo verificar que dicha residencia se encuentra desocupada hace dos meses, por lo tanto pasar novedad al área de facturación para lo de competencia.'),(413,1,'2023-05-16','11:21:53','39016670','Usuario manifiesta que el predio ubicado en la Carrera 2A- 11 # 38 local 2, se encuentra desocupado desde hace un mes. En visita técnica realizada por el área encargada a la dirección antes mencionada se pudo verificar que la residencia antes mencionada se encuentra desocupada desde hace un mes, por lo tanto pasar información al área de facturación para lo de competencia. '),(411,1,'2023-05-16','11:31:24','39016670',' Usuario manifiesta que el predio se encuentra en construcción y q por lo tanto se encuentra deshabitado. Por lo tanto generar visita técnica para verificar la información y dar solución al usuario.  En visita étnica realizada por el área encargada se pudo verifica que la residencia antes mencionada se encuentra desocupada y que será demolida. por lo tanto pasar información al área encargada para su competencia.'),(414,0,'2023-05-16','02:29:13','39016670','Registro'),(415,0,'2023-05-17','11:32:49','39016670','Registro'),(414,1,'2023-05-17','03:39:37','39016670','  Usuario manifiesta que la residencia ubicada en la Calle 6  # 5 - 20 barrio chapinero, se encuentra desocupada, por lo que solicita una visita a fin de que se le cobro como desocupado.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada a fin de dar solución al usuario.  '),(410,1,'2023-05-24','09:57:00','39016670',' Usuario manifiesta que en el sector de la carrera 8 entre calles 14 y 15 barrio Oscar Pisciotti, los manjoles están tapados y rebosados.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada a fin de diagnosticar el problema y dar pronta solución a la comunidad.    En visita técnica se encontraron tres manjoles tapados, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza sondeandolos con varilla, dando solucion al problema. '),(409,1,'2023-05-24','10:08:03','39016670',' Usuario reporta una fuga de agua potable en la carrera 2A. con calle 11 barrio centro.   Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada, a fin de diagnosticar el problema y dar pronta solución.    En visita técnica realizada por el área encargada, se encontró un tramo de tubería destruida la cual fue reemplazada por una nueva, se cambio un collarín. '),(415,1,'2023-05-24','10:14:57','39016670','Usuario manifiesta que en la carrera 1A. con calle 15 barrio la candelaria, se encuentran unos manjoles tapados  causando perjuicios a la comunidad. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada a fin de dar solución a la comunidad.  En visita técnica se encontraron dos manjoles tapados, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza sondeandolos con varilla. '),(416,0,'2023-05-24','04:51:29','39016670','Registro'),(417,0,'2023-05-25','03:49:52','39016670','Registro'),(418,0,'2023-05-25','04:08:38','39016670','Registro'),(419,0,'2023-05-25','04:27:54','39016670','Registro'),(420,0,'2023-05-25','04:36:15','39016670','Registro'),(421,0,'2023-05-26','08:52:00','39016670','Registro'),(422,0,'2023-05-26','09:16:02','39016670','Registro'),(423,0,'2023-05-29','03:19:50','39016670','Registro'),(424,0,'2023-05-29','03:45:57','39016670','Registro'),(425,0,'2023-05-29','03:58:39','39016670','Registro'),(426,0,'2023-05-31','09:17:47','39016670','Registro'),(427,0,'2023-06-01','08:52:44','39016670','Registro'),(416,1,'2023-06-05','09:16:44','39016670',' Usuario manifiesta fuga de agua potable en la calle.    Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  En visita técnica realizada por el área encargada, luego de la excavación  se encontró un tramo de dos metros de tubería partidos, los cuales fueron cambiados y retemplados por uno nuevo. dando así solución al problema.     '),(420,1,'2023-06-05','09:28:35','39016670',' Usuario reporta manjol rebosado, desde hace varios días.   Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada. En visita técnica realizada por el área encargada, se encontraron tres manjoles tapados y rebosados vertiendo aguas negras, por lo q se procedió a su mantenimiento y limpieza, sondeandolos con varilla, dando así solución al problema. '),(418,1,'2023-06-05','09:42:12','39016670','Usuario manifiesta que en su sector hay varios manjoles rebosados, vertiendo aguas.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.    En visita técnica realizada por el área encargada, se encontraron 3 manjoles tapados y rebosados, por lo que se procedió a su mantenimiento sondeandolos con tubos PVC, dando así solución al problema. '),(422,1,'2023-06-05','09:52:01','39016670',' Usuario manifiesta que en el sector de la carrera 2 con calle 6 barrio centro, el alcantarillado esta tapado, vertiendo aguas mal oliente. En visita técnica se encontraron 2 manjoles tapados y rebosados vertiendo aguas negras a la calle, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza sondeandolos con varilla, dando a si solución al problema.      '),(421,1,'2023-06-05','10:08:43','39016670','Usuario reporta que entre la calle 10 con carrera 4 barrio el progreso, se encuentran los manjoles tapados.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada. En visita técnica se encontraron 4 manjoles tapados y rebosados, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza, dando así solución al problema. '),(417,1,'2023-06-05','02:41:01','39016670','Usuario reporta manjol rebosado, desde hace días. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada. en visita técnica realizada por el área encargada se encontró un manjol tapado y rebosado, vertiendo aguas negras a la calle, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza sondeándolo con varilla, dando así solución al problema.   '),(426,1,'2023-06-05','02:59:49','39016670','Usuario manifiesta manjol rebosado desde hace un mes, en el sector de la carrera 11 con calle 2A-Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.    En visita técnica se encontró un tramo de tubería desplomada, la cual fue cambiada por una nueva, dando así solución al problema. '),(424,1,'2023-06-05','03:07:46','39016670','Usuario reporta que la residencia ubicada en la Calle 3 # 8 - 61 barrio la padilla, se encuentra desocupada desde el mes de febrero.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.    En visita técnica realizada por el área encargada el día 24 de mayo, se pudo verificar que la residencia se encuentra desocupada. por lo tanto se paso la novedad al área de facturación. '),(419,1,'2023-06-06','09:28:27','39016670',' Usuario reporta manjol rebosado vertiendo aguas negra hace un mes.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.    En visita técnica se encontraron dos manjoles tapados y rebosados, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza, sondeandolos con varilla y sacandoles gran cantidad de sedimentos que obstruían su normal funcionamiento, dando solución al problema.   '),(427,1,'2023-06-07','08:40:06','39016670',' Usuario reporta alcantarilla rebosado, en el sector de la parte atrás del ancianato San Vicente de Paul.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.     En visita técnica realizada por el área encargada en la calle 8 con carrera 20A, se encontró un manjol tapado y rebosado vertiendo aguas negras a la calle, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza sondeándolo con varilla, dando así solución al problema.   '),(428,0,'2023-06-07','03:26:44','39016670','Registro'),(429,0,'2023-06-07','03:39:14','39016670','Registro'),(430,0,'2023-06-07','03:57:46','39016670','Registro'),(431,0,'2023-06-07','04:45:37','39016670','Registro'),(432,0,'2023-06-23','04:00:29','39016670','Registro'),(433,0,'2023-06-23','04:09:28','39016670','Registro'),(434,0,'2023-06-26','02:52:20','39016670','Registro'),(435,0,'2023-06-26','03:02:22','39016670','Registro'),(436,0,'2023-06-26','04:37:56','39016670','Registro'),(430,1,'2023-06-27','09:32:40','39016670','Usuario reporta alcantarillado rebosado hace varios días.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada. En visita técnica luego de la excavación se encontró un tramo de 3 metros de tubería destruida que que ocasionaba un vertimiento de aguas negras a la calle, por lo que se procedió a cambiarlo los 3 metros de tubería dañado y remplazarlo por uno nuevo. dando solución al problema de la comunidad.  '),(432,1,'2023-06-27','09:49:11','39016670',' Usuario solicita limpieza de manjol tapado. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada. En visita técnica se encontraron 3 manjoles tapados y rebosados, vertiendo aguas negras en la calle, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza sondeándolo con varilla y sacándole gran cantidad de sedimentos, dando solución al problema.  '),(431,1,'2023-06-27','09:58:02','39016670','Usurario reporta manjol rebosado, desde hace varios días. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.     En visita técnica realizada por le área encargada, después de la excavación se encontraron 4 manjoles tapados y rebosados vertiendo aguas negras a la calle, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza sondeandolos con varilla, sacandoles gran cantidad de sedimentos y dando así solución al problema'),(433,1,'2023-06-27','10:06:35','39016670',' Usuario solicita limpieza de manjol. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada. En visita técnica realizada por el área encargada se encontraron dos manjoles tapados y rebosados vertiendo aguas negras a la calle,  por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza sondeandolos con varilla, dando así solución al problema de la comunidad. '),(435,1,'2023-06-27','10:18:06','39016670',' Usuario manifiesta obstrucción de tubería madre.  por lo tanto generar visita técnica por el área encargada. En visita técnica por el área encargada  se encontró luego de la excavación  un tramo de tubería destruida que obstruía su normal funcionamiento, por lo que se procedió a cambiarlo reemplazándolo por uno nuevo, dando así solución al problema. '),(434,1,'2023-06-27','10:31:56','39016670','Usuario manifiesta problemática con el alcantarillado rebosados, en el sector de la carrera 20 con calle 9 barrio pueblo nuevo, afectando la comunidad.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.    En visita técnica se encontró luego de la excavación un tramo de tubería de 6\" para alcantarillado destruido, destruido el cual fue reemplazado por una nueva, dando así solución al problema. '),(425,1,'2023-06-30','10:54:24','39016670',' Usuario  manifiesta que la residencia ubicada en la calle 2 # 11- 27 barrio Santander, se encuentra desocupada.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  En visita técnica se pudo verificar que la residencia en mención si se encuentra deshabitada.     '),(429,1,'2023-06-30','10:56:29','39016670','Usuario reporta predio desocupado por construcción.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada. En visita técnica por el área encargada se pudo verificar que la residencia arriba mencionada se encuentra deshabita y en construcción.   '),(423,1,'2023-06-30','11:07:50','39016670','Usuario manifiesta que la residencia ubicada en la Carrerea  19A- # 9A- 37 barrio pueblo nuevo, no cuenta con el servicio de acueducto.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.    En visita técnica realizada por el área encargada se pudo verificar que la residencia arriba mencionada, no cuenta con el servicio de acueducto y se encuentra deshabitada. '),(437,0,'2023-06-30','02:48:33','39016670','Registro'),(438,0,'2023-06-30','03:26:21','39016670','Registro'),(439,0,'2023-07-04','02:51:17','39016670','Registro'),(440,0,'2023-07-04','03:13:51','39016670','Registro'),(441,0,'2023-07-05','09:30:13','39016670','Registro'),(442,0,'2023-07-05','09:49:28','39016670','Registro'),(443,0,'2023-07-05','10:09:25','39016670','Registro'),(444,0,'2023-07-06','09:30:28','39016670','Registro'),(445,0,'2023-07-10','09:40:59','39016670','Registro'),(438,1,'2023-07-10','09:51:46','39016670','Usuario solicita la unificación de los locales ubicados en la calle 7 con carrera 4 esquina, por motivos de reconstrucción, pues serán remodelados para dejar solo dos locales. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.    En visita técnica se pudo verificar que el local esta en reconstrucción, por lo tanto esta desocupado. '),(446,0,'2023-07-10','11:05:12','39016670','Registro'),(447,0,'2023-07-10','02:25:41','39016670','Registro'),(448,0,'2023-07-10','02:51:17','39016670','Registro'),(445,1,'2023-07-11','08:56:44','39016670','Usuario reporta un manjol rebosado y tapado, ocasionando que los baños no bajen. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   En visita técnica realizada por el área encargada, se encontró un manjol rebosado y tapado vertiendo aguas negras que afectaban la comunidad, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza sondeandolos con varilla, sacándole gran cantidad de sedimentos, dando así solución a la comunidad. '),(428,1,'2023-07-11','09:02:16','39016670',' Usuario solicita una visita a fin de verificar que a la residencia ubicada en la calle 6 #7- 67, le esta llegando doble facturación. si es un solo predio. por lo demás al verificar la información solicito eliminar la doble facturación. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.    En visita técnica por el área encargada el día 8 de junio, se pudo verificar  al predio antes mencionado le esta llegando doble facturación, por lo tanto pasar la novedad al área de facturación para lo de su competencia. '),(437,1,'2023-07-11','09:26:20','39016670','Usuario manifiesta que por un trabajo realizados por funcionarios de la Empresa, dejaron varios locales sin el servicio de agua potable.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  En visita técnica realizada por el área encargada, luego de la excavación se procedió a extraer la tubería de acueducto para reinstalarla a mas profundidad, dando así solución al problema de la comunidad. '),(436,1,'2023-07-11','09:51:31','39016670','Usuario reporta fuga de agua potable en la calle.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  En visita técnica realizada por el área encargada, luego de la excavación se encontró un  collarín que se encontraba destruido, por lo que se procedió a reemplazarlo por uno nuevo, dando a si solución al problema de la comunidad.      '),(439,1,'2023-07-11','10:04:52','39016670','Usuarios manifiestan en el sector del mercado publico, se encuentran varios manjoles tapados y rebosados, vertiendo aguas negras a la calle, que están afectando la comunidad.   Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   En visita técnica realizada por el área encargada, se encontraron varios manjoles tapados, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza sondeandolos con varilla, sacándole gran cantidad de sedimentos que obstruían su normal funcionamiento. '),(449,0,'2023-07-13','08:57:52','39016670','Registro'),(450,0,'2023-07-14','02:48:27','39016670','Registro'),(451,0,'2023-07-14','03:21:55','39016670','Registro'),(441,1,'2023-07-17','09:27:41','39016670',' Usuario solicita verificación de consumo por casa desocupada.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   En visita técnica realizada por el área encargada el día 26 de junio del presente año, se pudo verificar que la residencia esta desocupada.  '),(447,1,'2023-07-17','09:41:07','39016670',' Usuario manifiesta que la factura del agua le llega cara y que la residencia esta desocupada.  por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.    En visita técnica se observo que la residencia no esta desocupada permanentemente, si no que los residentes viajan con frecuencia y lo que solicitan es un descuento. '),(444,1,'2023-07-17','09:45:59','39016670','Usuario manifiesta que le están cobrando un servicio que ni le llega, por lo tanto pide que le anulen la factura.    Por lo tanto generar visita técnica por el área  encargada.  En visita técnica realizada por el área encargada el día 30 de julio del presente año, se observo que la residencia no cuenta con el servicio de acueducto.  '),(443,1,'2023-07-17','09:49:40','39016670','Usuario manifiesta que le están cobrando un servicio que no recibe, por q nunca le ha llegado el agua potable.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada .  En visita técnica realizada el día 30 de junio del presente año, se pudo verificar que  la residencia no cuenta con el servicio de acueducto, tiene pozo perforado.  '),(442,1,'2023-07-17','09:55:43','39016670','  Usuario manifiesta que le esta llegando la factura de los servicios de acueducto y que su residencia no cuenta con ese servicio, por lo tanto solicita que le eliminen la factura. Por lo tanto generar visita técnica por el ara encargada.   En visita técnica por el área encargada el día 26 de junio del presente año, se pudo observar que la residencia no cuenta con el servicio de agua. '),(452,0,'2023-07-18','09:46:52','39016670','Registro'),(440,1,'2023-07-18','03:21:01','39016670',' Usuario manifiesta que la residencia ubicada en la carrera 2# 15-43 barrio la candelaria, se encuentra desocupado. por lo que solicita no se le facture mas.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.    En visita técnica por el área encargada se pudo verificar que la residencia arriba mencionada se encuentra desocupada, por lo tanto pasar la novedad al área de facturación para lo de su competencia. '),(451,1,'2023-07-18','03:45:42','39016670','Usuario reporta obstrucción en tubería principal de alcantarillado.   Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.    En visita técnica se encontró un manjol tapado y rebosado que obstruía el normal funcionamiento del sistema de alcantarillado. por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza, sondeandolos con varilla y sacandoles gran cantidad de sedimentos. dando a si solución al problema.'),(449,1,'2023-07-31','10:04:26','39016670','Usuario Reporta manjol rebosado y tapado, obstruyendo el paso de vehículos y personas.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.    En visita técnica luego de la excavación se encontró un manjol destruido, cuyos mismos materiales causaban una obstrucción en su normal funcionamiento, por lo que se procedió a su limpieza y mantenimiento, así como a su reconstrucción. '),(453,0,'2023-07-31','02:46:25','39016670','Registro'),(454,0,'2023-07-31','03:00:59','39016670','Registro'),(455,0,'2023-08-01','08:38:38','39016670','Registro'),(456,0,'2023-08-02','09:12:26','39016670','Registro'),(457,0,'2023-08-02','09:26:42','39016670','Registro'),(454,1,'2023-08-04','09:29:52','39016670',' Usuario reporta manjol rebosado y tapado.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada a fin de diagnosticar el problema.   En visita técnica realizada por el área encargada se encontraron dos manjoles tapados y rebosados vertiendo aguas negras afectando la comunidad, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza sondeandolos con varilla, sacandoles gran cantidad de sedimentos que afectaban su normal funcionamiento, dando así solución al problema. '),(453,1,'2023-08-04','09:39:15','39016670','Usuario reporta un manjol rebosado y vertiendo aguas negras.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   En visita técnica por el área encargada se encontraron 3 manjoles tapados y rebosados vertiendo aguas negras, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza, sacándole gran cantidad de sedimentos dándole solución a la comunidad.'),(448,1,'2023-08-04','10:00:58','39016670','Usuario manifiesta que el manjol de la Cra. 12 con calle 3 se encuentra desplomado por el trafico pesado. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada. En visita técnica se encontraron 2 manjoles rebosados, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza, sondeandolos con varilla sacandoles gran cantidad de sedimentos, dando a si solución a la comunidad.   '),(446,1,'2023-08-04','10:09:26','39016670','Usuario manifiesta que no cuenta con el servicio de acueducto, por que nunca le llego el agua, tiene pozo en su casa. Por lo tanto generar visita por el área encargada, en visita técnica realizada por el área encargada se  pudo verificar que la vivienda no cuenta con  el servicio de acueducto y que este servicio lo toma de un pozo artesanal que tiene en su casa. '),(455,1,'2023-08-04','10:17:17','39016670','  Usuario manifiesta que el predio ubicado en la calle 5 # 6 - 89 barrio chapinero, se encuentra desocupado hace dos años. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.    En visita técnica realizada por el área encargada se pudo verificar que la vivienda se encuentra desocupada, por lo tanto pasar la novedad al área de facturación para lo de su competencia. '),(458,0,'2023-08-09','10:03:23','39016670','Registro'),(459,0,'2023-08-09','10:21:05','39016670','Registro'),(460,0,'2023-08-15','09:13:02','39016670','Registro'),(461,0,'2023-08-16','08:55:31','39016670','Registro'),(462,0,'2023-08-16','09:23:28','39016670','Registro'),(463,0,'2023-08-30','09:23:05','39016670','Registro'),(464,0,'2023-08-30','09:54:53','39016670','Registro'),(465,0,'2023-08-30','10:11:38','39016670','Registro'),(466,0,'2023-09-01','08:33:17','39016670','Registro'),(467,0,'2023-09-01','08:41:07','39016670','Registro'),(468,0,'2023-09-01','08:50:31','39016670','Registro'),(469,0,'2023-09-01','02:41:47','39016670','Registro'),(470,0,'2023-09-01','03:44:01','39016670','Registro'),(471,0,'2023-09-01','04:02:39','39016670','Registro'),(472,0,'2023-09-01','04:13:29','39016670','Registro'),(473,0,'2023-09-05','04:40:44','39016670','Registro'),(474,0,'2023-09-05','04:58:42','39016670','Registro'),(475,0,'2023-09-06','08:27:52','39016670','Registro'),(450,1,'2023-09-06','03:19:16','39016670',' Usuario reporta manjol rebosado y tapado.   Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   En visita técnica por el área encargada se encontró un manjol tapado y rebosado, con la tapa destruida por el trafico pesado de vehículos, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza sondeándolo con varilla, sacándole gran cantidad de sedimentos  y  luego se procedió con el reemplazo de la tapa destruida por una nueva, dando así solución al problema de la comunidad.  '),(457,1,'2023-09-06','03:37:06','39016670','Usuario reporta daño en las redes del alcantarillado. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada, en visita técnica realizada por el área encargada, se encontró un tramo de la tubería de alcantarillado destruido por el trafico pesado de los vehículos, por lo que se procedió a cambiar la tubería destruida por una nueva y a realizar el respectivo mantenimiento y  limpieza de los manjoles, dando solución al problema de la comunidad.   '),(463,1,'2023-09-06','03:54:30','39016670','Usuario solicita corrección en el cobro de la factura de los servicios, por que considera que es excesivo.  Por lo tanto  generar  visita técnica  por el área encargada.   En visita técnica realizada por el área encargad, se pudo observar que la residencia estuvo desocupada por tres meses, pero que la tarifa a facturar es la q corresponde a su estratificación. por lo tanto le queda en el miso valor. '),(475,1,'2023-09-06','04:05:39','39016670',' Usuario reporta fuga de agua potable en el sector del mercado publico, afectando la comunidad.   Por lo tanto  generar visita técnica por el área encargada a fin de diagnosticar el problema.    En visita técnica por el área encargada se encontró un tuvo de agua potable partido vertiendo agua a la calle perjudicando la comunidad, por lo que se procedió a reemplazarlo por uno nuevo, dando solución al problema.  '),(459,1,'2023-09-06','04:19:10','39016670',' Usuario reporta fuga de agua potable por la ruptura de un tubo, en la calle 4 con carrera 12 barrio la plegaria. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   En visita técnica se encontró un tramo de tubería de agua potable destruido por el trafico de vehículos pesado, por lo que se procedió a su remplazo dando solución al problema de la comunidad.  '),(460,1,'2023-09-06','04:32:10','39016670',' Usuario reporta majol rebosado.  Por lo tanto general visita técnica por el área encargada.   En visita técnica por el área encargada se encontró un manjol tapado y rebosando aguas negras a la calle, así como un tramo de la tubería para alcantarillado destruido por el trafico de vehículos pesados, por lo que se procedió al mantenimiento y limpieza de los manjoles y  al reemplazo del tramo de tubería destruido por uno nuevo, dando así solución     al problema de la comunidad.   '),(461,1,'2023-09-07','09:23:28','39016670',' Usuario reporta desplome en el sistema de alcantarillado.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada. En visita técnica realizada por el área encargada, se encontró un desplome de la tubería de alcantarillado causado por el trafico de vehículos pesados, que obstruía el normal funcionamiento de todo el sistema de alcantarillado del sector, por lo que se procedió luego de la excavación a extraer la tubería destruida y reemplazarla por una nueva  un tubo de 8\"), y al respectivo mantenimiento de los manjoles, dando solución a la comunidad.     '),(465,1,'2023-09-07','09:36:45','39016670',' Usuario reporta manjol rebosado y vertimiento de aguas negras en la calle.  En visita técnica realizada por el área encargada se encontró  un manjol tapado y rebosado vertiendo aguas negras a la calle afectando la comunidad, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza sondeándolo con varilla sacándole gran cantidad de sedimentos que obstruían su normal funcionamiento, dando así solución al problema de la comunidad.     '),(469,1,'2023-09-07','09:45:48','39016670',' Usuario reporta alcantarillado rebosado y vertiendo aguas mal oliente.    \r\n En visita técnica por el área encargada se encontraron dos manjoles tapados y rebosados vertiendo aguas negras en la calle, afectando la comunidad, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza sondeandolos con varilla, sacandoles gran cantidad de sedimentos, que obstruían su normal funcionamiento dando así solución al problema de la comunidad.          '),(462,1,'2023-09-07','09:53:51','39016670','Usuario reporta alcantarillado rebosado en el barrio san mateo. En visita técnica por el área encargada se encontraron tres manjoles tapados y rebosados vertiendo aguas negras a la calle, afectando la comunidad, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza sondeandolos con varillas, sacandoles gran cantidad de sedimentos que obstruían su normal funcionamiento dando así solución al problema de la comunidad.'),(474,1,'2023-09-07','10:01:18','39016670','Usuario reporta manjol rebosado. vertiendo aguas negra a la calle. En visita técnica por el área encargada se encontraron dos manjoles tapados y rebosados vertiendo aguas negras a la calle causando afectación a la comunidad, por lo tanto se procedió a su mantenimiento y limpieza sondeandolos con varillas sacándole gran cantidad de sedimentos que obstruían su normal funcionamiento, dando así solución al problema de la comunidad.  '),(466,1,'2023-09-07','10:05:46','39016670','Usuario  manifiesta que estará fuera de la ciudad unos meses, por lo que solicita  se le tenga en cuenta para lo de su facturación, que una  vez este de regreso estará reportando la novedad.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada. En visita realizada por el área encargada el día 28 de agosto del presente año, a la residencia ubicada en la calle 5 #9-63 se pudo verificar que la vivienda se encuentra desocupada.'),(470,1,'2023-09-07','10:14:39','39016670','Usuario reporta tapa de alcantarilla reventada, vertiendo aguas mal olientes. Por lo tanto generar visita por el área encargada a fin de diagnosticar el problema y dar solución.   En visita técnica realizada por el área encargada se encontraron dos manjoles tapados y rebosados vertiendo aguas negras a la calle afectando la comunidad, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza sondeandolos con varillas, sacándole gran cantidad de sedimentos dando así solución al problema de la comunidad.  '),(467,1,'2023-09-07','10:18:39','39016670','Usuario manifiesta que no cuenta con el servicio de agua potable, pero que si le cobran el servicio, por lo que solicita le solucionen el problema.     Por lo tanto generar visita  técnica. En visita realizada por el área encargada el día 25 de agosto del presente año a la residencia ubicada en la carrera 5 #3 13-19, se pudo verificar que la vivienda se encuentra desocupada.'),(471,1,'2023-09-07','10:28:48','39016670','Usuario reporta manjol rebosado. Por lo tanto generar visita técnica para diagnosticar el problema y dar solución. En visita realizada por el área encargada se encontraron dos manjoles tapados y rebosados vertiendo aguas negras a la calle, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza, sondeandolos con varillas sacandoles gran cantidad de sedimentos que obstruían su normal funcionamiento, dando así solución al problema de la comunidad.'),(458,1,'2023-09-07','10:32:23','39016670',' Usuario solicita una visita técnica a fin de verificar que la residenciase encuentra deshabitada y le facturación el consumo.    Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada. a la fecha 30 de agosto del presenta año, no ha sido posible comunicarse con el usuario querellante ni se ah podido acceder a la dirección, por asuntos de inseguridad,  '),(468,1,'2023-09-07','10:38:16','39016670','  Usuario manifiesta que le están  cobrando un servicio que el no utiliza por que nunca le llega, que por lo tanto solicita que se le solucione el problema.   Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada. En visita realizada por el área encargada el día 28 de agosto del presente año, al local comercial ubicado en la calle 11 #2-48 se pudo verificar que se encuentra desocupado.'),(472,1,'2023-09-07','10:43:16','39016670','Usuario reporta mal estado del alcantarillado y malos olores en el ambiente. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada para diagnosticar el problema y dar solución. En visita técnica realizada por el área encargada se encontró un manjol tapado y rebosado, vertiendo aguas negras a la calle afectando la comunidad se procedió a su mantenimiento y limpieza sondeandolos con varillas, sacando gran cantidad de sedimentos que obstruían su normal funcionamiento, dando fin a la problemática en la comunidad    '),(476,0,'2023-09-13','09:12:28','39016670','Registro'),(477,0,'2023-09-13','09:53:10','39016670','Registro'),(478,0,'2023-09-13','10:20:33','39016670','Registro'),(479,0,'2023-09-13','10:57:59','39016670','Registro'),(480,0,'2023-09-14','09:56:56','39016670','Registro'),(481,0,'2023-09-14','10:42:47','39016670','Registro'),(482,0,'2023-09-14','02:49:47','39016670','Registro'),(483,0,'2023-10-02','10:22:50','39016670','Registro'),(484,0,'2023-10-02','10:33:12','39016670','Registro'),(485,0,'2023-10-02','10:54:59','39016670','Registro'),(486,0,'2023-10-03','09:09:01','39016670','Registro'),(487,0,'2023-10-03','09:37:15','39016670','Registro'),(488,0,'2023-10-03','09:49:58','39016670','Registro'),(489,0,'2023-10-03','10:06:34','39016670','Registro'),(464,1,'2023-10-03','02:47:19','39016670',' Usuario reporta daño en el sistema de alcantarillado.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada. En visita técnica realizada por el área encargada, se encontró un tramo de la tubería de alcantarillado desplomada y destruida, por el trafico de vehículos pesados por la vía, que obstruía el normal funcionamiento del sistema de alcantarillado, colapsando así los manjoles del sector, por lo que se procedió luego de la excavación a reemplazar el tubo destruido por uno nuevo y al respectivo mantenimiento de los manjoles del sector, solucionando a si el problema de la comunidad.     '),(477,1,'2023-10-03','03:05:58','39016670',' Usuario reporta taponamiento y vertimiento de aguas negras en la calle, de un manjol que se encuentra en la calle 7A. con carrera 15.  Por lo tanto generar visita técnica  por el área encargada. En visita técnica realizada por el área encargada, luego de la excavación se encontraron dos manjoles tapados y rebosados vertiendo aguas negras a la calle, que afectaban la comunidad, por lo que  procedió a su respectivo  mantenimiento y limpieza sondeándolos con varilla, sacándoles gran cantidad de sedimentos, dándole solución a la comunidad.   '),(485,1,'2023-10-03','03:30:16','39016670','Usuario reporta manjoles rebosados en el sector se encuentra el CDI con niños q pueden ser afectados. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada. En visita técnica realizada por el área encargada se encontró, un manjol en mal estado del que se habían desprendido parte de sus paredes, ocasionando una obstrucción para su normal funcionamiento, por lo que se procedió a realizar su respectivo mantenimiento sondeándolo con varilla y sacándole los escombros que ocasionaban su rebosamiento, de igual manera se realizo la respectiva reconstrucción del mismo, dando así solución al problema de la comunidad.   '),(452,1,'2023-10-03','03:58:33','39016670','Usuario reporta problemática con el alcantarillado tapado desprendiendo malos olores.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.    En visita técnica realizada por el área encargada, se encontraron 3 manjoles tapados y rebosados vertiendo aguas negras a la calle, por lo que se procedió a su limpieza y mantenimiento, sacándole gran cantidad de sedimentos dando así solución al problema de la comunidad. '),(486,1,'2023-10-04','10:00:29','39016670','Usuario reporta manjoles tapados y rebosados. por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  En visita técnica por el área encargada se encontraron tres manjoles tapados y rebosados vertiendo aguas negras a la calle afectando la comunidad, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza, sondeándolos con varilla sacándoles gran cantidad de sedimentos que obstruían su normal funcionamiento, dando así solución al problema de la comunidad.   '),(480,1,'2023-10-04','10:11:25','39016670','Usuario reporta problemas en el alcantarillado y se devuelven las aguas negras.   Por lo tanto generar visita técnica por el arrea encargada. En visita técnica realizada por el área encargada se encontraron dos manjoles tapados y rebosados vertiendo aguas negras y mal olientes a la calle, que afectaban a la comunidad, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza, sondeándolos con varilla, sacándoles gran cantidad de sedimentos y elementos solidos que obstruían su normal funcionamiento. dando solución a la comunidad.    '),(476,1,'2023-10-04','10:20:05','39016670','Usuario reporta vertimiento de aguas negras en la calle, que perjudica la comunidad.  Por lo tanto generar visita técnica  por el área encarga.    En visita técnica realizada por el área encargada, se encontraron dos manjoles tapados y rebosados, vertiendo aguas negras y mal olientes a la calle que afectaban a la comunidad, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza, sondeándolos con varilla, sacándoles elementos solidos y material sedimentado que obstruían su normal funcionamiento. '),(482,1,'2023-10-04','10:29:32','39016670','Usuario reporta alcantarillado en la estado.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada. En visita técnica realizada por el área encargada, se encontraron tres manjoles tapados rebosados vertiendo aguas negras a la calle, afectando a la comunidad, por loo que se procedió a su mantenimiento y limpieza, sondeándolos con varilla sacándoles material sedimentado y elementos solidos que obstruían su normal funcionamiento dando así solución a la comunidad. '),(490,0,'2023-10-05','10:14:36','39016670','Registro'),(491,0,'2023-10-05','10:35:31','39016670','Registro'),(492,0,'2023-10-05','10:50:10','39016670','Registro'),(473,1,'2023-10-06','09:24:54','39016670','Usuario manifiesta que la residencia ubicada en la calle 2 # 13- 14, se encuentra desocupada desde el mes de diciembre del 2022.   Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada a fin de verificar información. En visita técnica realizada por el área encargada el día 11 de septiembre del presente año, se pudo verifica que la residencia ubicada en la calle 2 # 13A - si se encuentra desocupada desde hace  ya 10 meses, según se pudo confirmar por las facturas de energía aportadas por la propietaria de la vivienda.  '),(489,1,'2023-10-06','09:32:16','39016670','Usuario manifiesta que la residencia ubicada en la  Calle 2 #  7 - 77 barrio barrio la padilla, se encuentra desocupada .  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada. En visita técnica realizada por el área encargada el día 29 de septiembre del presente año, se pudo verificar que la residencia ubicada en la calle 2 # 7 -77 barrio la padilla si se encuentra desocupada, por lo tanto pasar la información al área encargada para lo de su competencia.     '),(488,1,'2023-10-06','09:38:06','39016670','Usuario manifiesta que la residencia ubicada en la Calle 1A. # 14 - 56 barrio 12 de octubre, se encuentra desocupada hace ya mas de seis meses.  Por tanto generar visita técnica por el área encargada. En visita técnica realizada por el área encargada el día 29 de septiembre del presente año, a la vivienda ubicada en la calle 1A. # 14 - 56 barrio 12 de octubre, se pudo verificar que la residencia si se encuentra desocupada, por lo tanto pasar la novedad al área de facturación para lo de competencia.    '),(483,1,'2023-10-06','09:54:24','39016670','  Usuario manifiesta quela residencia ubicada en la Carrera 3 # 13 - 42 Apto. 3 barrio el progreso, se encuentra deshabitada, para su respectivo descuento. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   En visita técnica realizada por el área encargada el día 26 de septiembre del presente año, a la residencia ubicada en la carrera 3 # 13 - 42 barrio el progreso, se pudo verificar que la vivienda se encuentra desocupada. Por lo tanto pasar la novedad al área de facturación para lo de su competencia. '),(484,1,'2023-10-06','09:59:55','39016670','Usuario manifiesta que la vivienda ubicada en la carrera 3 # 13  42 barrio el progreso, se encuentra deshabitada, par su respectivo descuento.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.     En visita técnica realizada por el área encargada a la residencia ubicada en la carrera 3 # 13 -42 barrio el progreso, el día 26 de septiembre del presente año, se pudo verificar que la residencia se encuentra desocupada, por lo tanto pasar la novedad al área de facturación para lo de su competencia.  '),(493,0,'2023-11-07','09:22:18','39016670','Registro'),(494,0,'2023-11-07','10:11:53','39016670','Registro'),(495,0,'2023-11-07','10:33:37','39016670','Registro'),(496,0,'2023-11-07','11:02:06','39016670','Registro'),(497,0,'2023-11-07','11:20:26','39016670','Registro'),(498,0,'2023-11-08','09:18:15','39016670','Registro'),(499,0,'2023-11-08','09:35:22','39016670','Registro'),(500,0,'2023-11-08','09:46:07','39016670','Registro'),(501,0,'2023-11-08','10:11:51','39016670','Registro'),(502,0,'2023-11-08','10:40:59','39016670','Registro'),(503,0,'2023-11-08','10:53:09','39016670','Registro'),(504,0,'2023-11-08','11:07:12','39016670','Registro'),(505,0,'2023-11-08','11:15:56','39016670','Registro'),(506,0,'2023-11-08','11:25:42','39016670','Registro'),(507,0,'2023-11-08','03:20:24','39016670','Registro'),(508,0,'2023-11-08','04:05:13','39016670','Registro'),(509,0,'2023-11-08','04:18:49','39016670','Registro'),(510,0,'2023-11-08','04:29:40','39016670','Registro'),(511,0,'2023-11-08','04:37:55','39016670','Registro'),(512,0,'2023-11-08','04:48:31','39016670','Registro'),(513,0,'2023-11-08','04:59:51','39016670','Registro'),(478,1,'2023-11-16','08:48:12','39016670','Usuario reporta fuga de agua potable en la calle.   Por lo tanto generar visita por el área encargada a fin de diagnosticar el problema. En visita técnica realizada por el área encargada luego de la excavación, se encontró un tramo de tubería destruida por el trafico de vehículos pesados, por lo que se procedió a su reemplazo, cambiando la tubería dañada por una nueva en pvc de 3\", dando así solución al problema de la comunidad.  '),(487,1,'2023-11-16','08:57:41','39016670','Usuario reporta que el alcantarillado presta obstrucción, que esta generando malos olores y vertimiento de aguas negras. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  En visita técnica realizada por el área encargada, se encontraron dos manjoles tapados y rebosados vertiendo aguas negras a la calle, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza sondeándolos con varilla, sacándoles gran cantidad de sedimentos dando así solución al problema de la comunidad.    '),(479,1,'2023-11-16','09:20:52','39016670','Usuario reporta que los manjoles de la calle 1 con carrea 9, se encuentran tapados y rebosados.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada. En visita técnica realizada por el área encargada, se encontraron tres manjoles tapados y rebosados vertiendo aguas negras a la calle, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza sondeándolos con varilla, sacándoles gran cantidad de sedimentos, dando así solución al problema.  '),(491,1,'2023-11-16','10:13:40','39016670',' Usuario reporta una fuga de agua en la calle.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  En visita técnica realizada por el área encargada, se encontró un tramo de tubería destruido por el trafico de vehículos pesados, por lo que se procedió luego de la excavación a reemplazar el tramo de tubería destruido por uno nuevo en pvc de 3\", dando así solución al problema. '),(481,1,'2023-11-16','10:28:08','39016670','Usuario reporta que hay un manjol rebosado y vertiendo aguas negras. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.    En visita técnica realizada por el área encargada se encontró un manjol tapado y rebosado, por lo que se procedió a su  mantenimiento y limpieza sondeándolo con varilla, dando así solución al problema de la comunidad. '),(493,1,'2023-11-16','10:51:15','39016670','Usuario manifiesta que hace varios días el sistema de alcantarillado se encuentra desbordado a causa de los aguaceros. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   En visita técnica realizada por el área encargada se encontraron tres manjoles tapados y rebosados vertiendo aguas negras en la calle, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza, sacandoles gran cantidad de sedimentos dándole solución al problema. '),(494,1,'2023-11-16','11:04:23','39016670',' Usuario reporta vertimiento de aguas negras en la calle, por la obstrucción de un manjol.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   En visita técnica realizada por el área encargada, se encontraron tres manjoles tapados vertiendo aguas negras a la calle y un tramo de tubería destruido por el paso de vehículos pesados, por lo que se procedió al mantenimiento y limpieza de los manjoles sondeándolos con varilla, sacándoles gran cantidad de sedimentos, y al cambio del tramo de tubería destruido por uno nuevo en pvc de 6\", dando así solución al problema de la comunidad. '),(495,1,'2023-11-16','11:20:30','39016670','Usuario manifiesta que el cobro de la factura es exagerado, pues el servicio no es contante y a veces ni llega.   Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada. En visita técnica realizada por el área encargada se pudo observar que la problemática de la usuaria se debía a que se encontraba fuera de servicio una de las bombas de la boca toma, pero que ya el impase fue solucionado. '),(496,1,'2023-11-16','02:46:05','39016670','Usuario reporta sistema de alcantarillado tapado y vertimiento de aguas negras.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  En visita técnica realizada por el área encargada, se encontró un tramo de tubería destruido por el paso de vehículos pesados, así como un manjol tapado y rebosado vertiendo aguas negras a la calle, por lo que se procedió a cambiar el tramo de tubo destruido por uno nuevo en pvc de 4\",y al mantenimiento y limpieza del manjol sacándole gran cantidad de sedimentos, dando así solución al problema de la comunidad.    '),(497,1,'2023-11-16','03:44:07','39016670','Usuario manifiesta que por el trafico de vehículos pesados se destruyó un tramo del sistema de alcantarillado. piden q lo cambien. En visita técnica por el área encargada se encontró un desplome de alcantarillado  por el paso de vehículos pesados, causando una obstrucción en el sistema de alcantarillado, que provocó el taponamiento y vertimiento de aguas negras a la calle,  por lo que se procedió a reemplazar el tramo de tubería destruido por uno nuevo en pvc. de 4\"  dando así solución al problema de la comunidad.      '),(499,1,'2023-11-16','03:57:43','39016670',' Usuario reporta que su vivienda esta colapsada por las fuertes lluvias, solicita limpieza.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   en visita técnica se encontró un manjol tapado y rebosado vertiendo aguas negras en la calle, por lo que se procedió al mantenimiento del manjol con el carro vactor, dando fin a la comunidad.     '),(502,1,'2023-11-16','04:10:17','39016670',' Usuario reporta fuga de agua en la calle.   Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.    En visita realizada por el área encargada luego de la evacuación se encontró un tramo de tubería de agua potable destruido, por lo que se procedió a su reemplazarlo por un tramo nuevo en pvc de 4\", dando así solución al problema de la comunidad.  '),(505,1,'2023-11-16','04:23:03','39016670',' Usuario reporta fuga de agua  potable en la calle.  Por lo tanto generar visita por el área encargada. En visita técnica realizada por el área encargada, luego de la excavación se encontró un tramo de tubería de agua potable destruido, por lo que se procedió a su mantenimiento reemplazando el tramo destruido por uno nuevo en pvc de 1/2, dando así solución al problema de la comunidad. '),(507,1,'2023-11-16','04:37:48','39016670',' Usuario reporta que hay un tramo de tubería de alcantarillado destruido, por motivos del trafico de vehículos pesados. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   En visita técnica por el área encargada se encontró un tramo de tubería destruida por el trafico de vehículos pesados, que provocaba la obstrucción y taponamiento del sistema de alcantarillado    afectando la comunidad, por lo que se procedió a reemplazar el tramo de tubería destruido por uno nuevo en pvc de 4\", dando así solución al problema de la comunidad. '),(506,1,'2023-11-16','04:48:27','39016670','Usuario reporta taponamiento del alcantarillado de la calle 14 con carrera 1ra.    Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.    En visita técnica realizada por el área encargada se encontraron varios manjoles tapados y rebosados, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza, sondeándolos con varilla y sacándoles gran cantidad de sedimentos que obstruían su normal funcionamiento, dando así solución al problema de la comunidad. '),(498,1,'2023-11-17','08:50:14','39016670',' Usuario reporta manjol rebosado, debido a las fuertes lluvias.  Por tanto generar visita técnica en el área encargada.   En visita técnica realizada por el área encargada se encontraron dos manjoles tapados y rebosados vertiendo aguas negras a la calle, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza sondeándolos con varilla, sacándoles gran cantidad de sedimentos que obstruían el normal funcionamiento del mismo, dando así solución a la comunidad. '),(509,1,'2023-11-17','09:59:46','39016670','Usuario manifiesta que después de unos trabajos realizados por la Empresa, dejaron escombros en la calle, por lo q solicita los retiren.  Por todo lo anterior generar visita técnica por el área encargada.    En visita técnica realizada por el área encargada se encontró un material de escombro dejado por los trabajadores de la Empresa, que obstruía la entrada a la vivienda y el trafico en la calle, por lo que se procedió a su retiro y recolección. '),(511,1,'2023-11-17','10:06:28','39016670','Usuario manifiesta que la residencia ubicada en la calle 5 # 7 -20 barrio chapinero, se encuentra desocupada desde hace mas de dos año y que las facturas llegan igual sin el consumo.    En visita técnica se pudo observar que el local si se encuentra deshabitado desde hace mas de un año, pero que igual viene con una deuda de años anteriores que tiene que cancelar. por lo tanto se espera que se acerquen a la Empresa para solucionar el problema. '),(513,1,'2023-11-17','10:15:18','39016670',' Usuario reporta deficiencia den el servicio de acueducto, que no le llega el servio.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.    En visita técnica realizada por el área encargada se pudo observar que el problema del usuario se debe a la falta de presión del agua, ya que una de las bombas de la bocatoma se encontraba dañada, pero que ya se supero el daño y por ende el problema de la comunidad. '),(508,1,'2023-11-17','10:33:42','39016670','  Usuario reporta obstrucción en el sistema de alcantarillado en la calle 7 con Cra. 20, desde que pusieron el pavimento nuevo.   En visita técnica realizada por el área encargada se encontró un manjol tapado y rebosado, vertiendo aguas negras a la calle, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza, sondeándolo con varilla sacándole gran cantidad de sedimentos que obstruian su normal funcionamiento, dando asi solucion al problema de la comunidad.   '),(504,1,'2023-11-17','10:38:18','39016670','Usuaria reporta fuga de agua en la calle.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.    PQR sin ejecutar por parte de la Empresa. '),(500,1,'2023-11-17','10:41:42','39016670',' Usuario manifiesta no contar con ninguno de los servicios de acueducto ni alcantarillado. pero que si se los facturan, por lo q solicita le arreglen el  problema.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  En varias oportunidades se realizo la visita a la residencia y no se encontró la querellante en la vivienda, así como tampoco respondieron a los llamados telefónicos. '),(510,1,'2023-11-17','10:51:28','39016670',' Usuario manifiesta que la residencia ubicada en la Carrera 19A # 7 - 05 barrio club de leones, no cuenta con el servicio de acueducto por la falta de continuidad del mismo, por lo que toma el servicio de un pozo de agua dulce.    Por lo anterior generar visita técnica por el área encargada.   En visita técnica realizada por el área encargada el día 27 de octubre del presente año, a la residencia ubicada en la carrera 19A # 7 - 05, se pudo verificar  que la vivienda no cuenta con el servicio de agua potable por parte de la Empresa, pues toma el servicio de un pozo perforado, pero que de igual manera viene arrastrando una deuda, por la que se tiene q poner al dia. '),(503,1,'2023-11-17','10:57:39','39016670','Usuario reporta que su residencia se encuentra desocupada desde hace aproximadamente mas de un mes, pedimos se nos haga la visita y tener en cuenta para el cobro mínimo de la factura. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.    En visita técnica realizada por el área encargada el día 17 de octubre del presente año, en la vivienda ubicada en la calle 2 # 6 -108, se pudo verificar que la residencia si se encuentra deshabitada , por lo que se pasa la novedad al área de facturación para lo desu competencia. '),(501,1,'2023-11-17','11:04:34','39016670','  Usuario reporta residencia desocupada.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.  En estudio de la PQR se pudo observar que la petición rige a partir del mes de noviembre, de igual manera se deja la anotación que el usuario no dejo # de celular donde se pudiera comunicar para realizar la visita requerida por parte de la Empresa para verificar lo expuesto en la querella.  '),(492,1,'2023-11-17','11:18:34','39016670','Usuario reporta fuga de agua potable, solicitan pronta solución.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.    En visita técnica por el área encargada se encontró una unión o pieza  destruida que ocasionaba una fuerte fuga de agua, por lo que se extrajo la pieza destruida y se reemplazo por una nueva en pvc de 3\", dando así solución al problema de la comunidad.  '),(490,1,'2023-11-17','02:25:54','39016670','Usuario reporta que se están devolviendo las aguas negras por los sifones.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.    En visita técnica realizada por el área encargada se encontraron dos manjoles tapados tapados y rebosados vertiendo aguas negras a la calle, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza, sondeándolos con varilla, sacándoles gran cantidad de sedimentos que obstruían su normal funcionamiento, dando así solución a la comunidad.  '),(215,1,'2023-11-17','02:29:52','39016670','usuario manifiesta desplome de pavimento por fuga frente al colegio nacional, que pone en peligro a los estudiantes, por lo tanto genera visita técnica con el area encargada.  NO SE EJECUTO ESTA PQR. '),(247,1,'2023-11-17','02:33:44','39016670','Usuario manifiesta que al frente de su residencia se encuentra un manjol tapado y rebosado vertiendo aguas negras con malos olores que están afectando la comunidad.\r\nPor lo tanto generar visita técnica por el área encargada, a fin de verificar y diagnosticar la información y darle pronta solución.    ESTA PQR NO SE EJECUTO. NO SE LE DIO TRATIME QUEDO PENDIENTE '),(254,1,'2023-11-17','02:35:38','39016670','Usuario manifiesta que cerca a su residencia hay un manjol rebosado vertiendo aguas negras que afectan la comunidad. \r\nPor tanto generar visita técnica por el área encargada para verificar la información y diagnosticar el problema para darle pronta solución.    ESTA PQR NO SE EJECUTO QUEDO PENDIENTE. '),(301,1,'2023-11-17','02:42:41','39016670','Usuario manifiesta que el manjol en el sector de su residencia necesita una limpieza.  \r\nPor lo tanto generar visita técnica para diagnosticar el problema. En visita técnica realizada por el área encargada, se encontraron dos manjoles tapados y rebosados vertiendo aguas negras a la calle, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza, sondeándolos con varilla y sacándoles gran cantidad de sedimentos que obstruían su normal funcionamiento. dando así solución a la comunidad.   '),(456,1,'2023-11-21','10:59:23','39016670','Usuario reporta un manjol en mal estado tapado y la tapa del mismo destruida.   Por tanto generar visita técnica por el área encargada.   ESTA PQR, NO SE EJECUTO POR PARTE DE LA EMPRESA, QUEDO PENDIENTE.'),(512,1,'2023-11-21','11:01:22','39016670','Usuario reporta una fuga de agua potable, en la calle 1o con carrera 18 barrio pueblo nuevo y que se esta desperdiciando el agua.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada. NO SE EJECUTO   '),(514,0,'2023-11-27','10:27:21','39016670','Registro'),(515,0,'2023-11-27','10:57:40','39016670','Registro'),(516,0,'2023-11-27','11:05:51','39016670','Registro'),(517,0,'2023-11-27','11:15:37','39016670','Registro'),(518,0,'2023-11-27','02:51:30','39016670','Registro'),(519,0,'2023-11-27','02:51:30','39016670','Registro'),(520,0,'2023-11-27','03:04:00','39016670','Registro'),(521,0,'2023-11-28','09:10:35','39016670','Registro'),(522,0,'2023-11-28','09:25:02','39016670','Registro'),(523,0,'2023-11-28','09:44:35','39016670','Registro'),(524,0,'2023-11-28','10:19:47','39016670','Registro'),(525,0,'2023-11-28','10:51:39','39016670','Registro'),(526,0,'2023-11-28','11:07:03','39016670','Registro'),(527,0,'2023-11-28','11:22:27','39016670','Registro'),(528,0,'2023-11-28','03:04:53','39016670','Registro'),(529,0,'2023-11-28','03:20:46','39016670','Registro'),(530,0,'2023-11-28','03:44:55','39016670','Registro'),(531,0,'2023-11-28','04:09:25','39016670','Registro'),(532,0,'2023-11-28','04:55:49','39016670','Registro'),(533,0,'2023-11-29','03:18:21','39016670','Registro'),(526,1,'2023-11-30','09:47:58','39016670','Usuario manifiesta que la vivienda ubicada en la Usuario manifiesta que la vivienda ubicada en la carrera 9 con calle 5 segundo piso apartamento 2 del barrio san francisco, va a estar desocupado durante el mes de diciembre y parte del mes de diciembre, pues la usuaria no es del municipio y se va de vacaciones dos meses.   Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   , va a estar desocupado durante el mes de diciembre y parte del mes de diciembre, pues la usuaria no es del municipio y se va de vacaciones dos meses.   Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   En visita técnica realizada por el área encargada el día 27 noviembre a la vivienda ubicada en la  ubicada en la carrera 9 con calle 5 segundo piso apartamento 2 del barrio san francisco, se pudo observar que la residencia ya se encuentra desocupado. '),(525,1,'2023-11-30','10:01:57','39016670',' Usuario manifiesta que la vivienda ubicada en la calle 2 # 7- 77 barrio la padilla, se encuentra desocupad.  Por lo tanto generara visita técnica por el área encargada.   En visita técnica realizada por el área encargada el día  17 de noviembre del presente año, a la vivienda ubicada en la calle 2 # 7- 77 barrio la padilla, se pudo observar que la residencia ya se encuentra desocupada. '),(521,1,'2023-11-30','10:06:15','39016670','Usuario manifiesta que desde que en la calle 4 con Cras. 10 y 11, cuando llueve se presenta un vertimiento de aguas negras.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   Esta PQR no ha sido aun tramitada por la Empresa, queda pendiente por resolver.'),(531,1,'2023-11-30','10:09:15','39016670','  Usuario reporta manjol tapado y rebosado.   Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   Esta PQR no se tramito por parte de la Empresa, queda pendiente por resolver. '),(529,1,'2023-11-30','10:11:40','39016670','Usuario manifiesta que dese hace mas de seis meses que los funcionarios de la Empresa, realizaron unos trabajos en el sector, lo dejaron sin el servicio de agua portable.  Por lo tanto generar visita por el área encargada.   Esta PQR no se ejecuto por parte de la Empresa, queda pendiente por ejecutar.'),(522,1,'2023-11-30','11:07:50','39016670','Usuario manifiesta que por el trafico de vehículos pesados se destruyo un tramo de tubería sanitaria, causando vertimiento de aguas negras a la calle.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.    En visita técnica por el área encargada se encontró un tramo de tubería de alcantarillado destruido por el trafico de vehículos pesados y un manjol tapado y rebosado, por lo que se procedió a cambiar o reemplazar el tramo de tubería destruido y al respectivo  mantenimiento de los manjoles, sondeándolos con varilla sacándoles gran cantidad de sedimentos, dando así solución al problema. '),(520,1,'2023-11-30','11:18:52','39016670',' Usuario reporta que en la calle 10 con carrera 4° se encuentra un manjol rebosado. Por tanto generar visita técnica por el área encargada.   En visita técnica realizada  por el área encargada se encontraron dos manjoles tapados y rebosados vertiendo aguas negra a la calle y causando  con obstrucción en el sistema de alcantarillado , por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza sondeándolos con varilla, sacándoles gran cantidad de sedimentos, dando así solución al problema de la comunidad. '),(520,2,'2023-11-30','11:18:52','39016670',' Usuario reporta que en la calle 10 con carrera 4° se encuentra un manjol rebosado. Por tanto generar visita técnica por el área encargada.   En visita técnica realizada  por el área encargada se encontraron dos manjoles tapados y rebosados vertiendo aguas negra a la calle y causando  con obstrucción en el sistema de alcantarillado , por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza sondeándolos con varilla, sacándoles gran cantidad de sedimentos, dando así solución al problema de la comunidad. '),(523,1,'2023-11-30','11:27:55','39016670',' Usuario manifiesta que en el sector de la calle 2 entre carreras 12 y 13 barrio santander, se encuentran varios manjoles tapados.     En visita técnica realizada por el área encargada, se encontró un tramo de tubería para alcantarillado destruido por el trafico de vehículos pesados, así como un manjol tapado y rebosado, por lo que se procedió a cambiar o reemplazar el tramo de tubería destruido por uno nuevo y al mantenimiento y limpieza de los manjoles, dando así solución al problema de la comunidad. '),(523,2,'2023-11-30','11:27:55','39016670',' Usuario manifiesta que en el sector de la calle 2 entre carreras 12 y 13 barrio santander, se encuentran varios manjoles tapados.     En visita técnica realizada por el área encargada, se encontró un tramo de tubería para alcantarillado destruido por el trafico de vehículos pesados, así como un manjol tapado y rebosado, por lo que se procedió a cambiar o reemplazar el tramo de tubería destruido por uno nuevo y al mantenimiento y limpieza de los manjoles, dando así solución al problema de la comunidad. '),(527,1,'2023-11-30','11:38:15','39016670','    Usuario reporta que en la carrera 13 con calle 4° se encuentra un manjol tapado vertiendo aguas negras.   Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   En visita técnica se encontró un majol tapado y rebosado, por lo que se procedió a su limpieza y mantenimiento, sondeándolo con varilla, dando así solución al problema de la comunidad. '),(528,1,'2023-11-30','02:26:58','39016670',' Usuario reporta sistema de alcantarillado rebosado y vertimiento de aguas negras.   Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada. En visita técnica realizada por el área encargada, se encontraron cinco manjoles tapados y rebosados vertiendo aguas negras a la calle afectando la comunidad, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza, sondeándolos con varilla y sacándoles gran cantidad de sedimentos y elementos solidos que obstruían su normal funcionamiento, dando así solución al problema de la comunidad. '),(530,1,'2023-11-30','02:34:45','39016670','Usuario manifiesta que no esta recibiendo el servicio de agua potable hace ya varios días.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.    En visita técnica realizada por el área encargad se pudo observar que la falta del servicio de agua del usuario, se debe a la falta de presión por daños en una de las bombas de la barcaza. '),(530,2,'2023-11-30','02:34:45','39016670','Usuario manifiesta que no esta recibiendo el servicio de agua potable hace ya varios días.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.    En visita técnica realizada por el área encargad se pudo observar que la falta del servicio de agua del usuario, se debe a la falta de presión por daños en una de las bombas de la barcaza. '),(519,1,'2023-11-30','02:42:22','39016670','Usuario manifiesta que entre las carreras 9 y 10 hay un vertimiento de aguas negras, afectando la comunidad.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.    En visita técnica realizada por el área encargada, se encontraron dos manjoles tapados y rebosados, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza sondeándolos con varilla, sacándoles gran cantidad de sedimentos y elementos solidos que obstruían su normal funcionamiento, dando así solución al problema de la comunidad. '),(524,1,'2023-11-30','02:48:55','39016670','Usuario reporta que en la carrera 9 con calle 8 barrio las delicias, se encuentra un vertimiento de aguas negras en la calle.   Por lo tanto generar visita por el área encargada.   En visita técnica realizada por el área encargada, se encontraron dos manj0les tapados y rebosados, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza, sondeándolos con varilla, sacándoles gran cantidad de sedimentos y elementos solidos que obstruían su normal funcionamiento, dando así solución al problema de la comunidad. '),(517,1,'2023-11-30','03:03:07','39016670',' Usuario  manifiesta que en su sector se encuentra un desplome de alcantarillado.   Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   En visita técnica realizada por el área encargada, se encontró un tramo de tubería de 6\"  destruido, por lo que se procedió a cambiar o reemplazar el tramo de 6 metros de tubería que estaba destruido por uno nuevo en pvc de 6\", así como a la limpieza y del manjol sacándole gran cantidad de sedimentos, dando así solución al problema de lo comunidad. '),(516,1,'2023-11-30','03:13:46','39016670',' Usuario reporta fuga de aguas negras en la calle.   Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.    En visita técnica realizada por el área encargada, se encontró un manjol tapado y rebosado vertiendo aguas negras a la calle, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza sondeándolo con varilla, sacándole gran cantidad de sedimentos y elementos solidos que obstruían su normal funcionamiento, dando así solución al problema de la comunidad. '),(515,1,'2023-11-30','03:26:55','39016670',' Usuario manifiesta sistema que en el sector de su residencia se encuentra un manjol vertiendo aguas negras.   Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.   En visita técnica realizada por el área encargada se encontró un manjol tapado y rebosado vertiendo aguas negras en la calle afectando la comunidad, por lo que se procedió a su mantenimiento limpieza sondeándolo con varillas y sacándoles gran cantidad de sedimentos, dando a si solución al problema de la comunidad. '),(514,1,'2023-11-30','03:36:57','39016670','Usuario manifiesta que por  un trabajo de la Empresa al frente de su casa, se le ha presentado un desplome del pavimento al frente de su casa afectando su vivienda.  Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.    En visita técnica realizada por el área encargada se encontró un desplome en el  pavimento del anden de la vivienda, causado por un fuga de agua potable, por lo que se procedió a realizar los trabajos pertinentes para reemplazar el pavimento destruido por uno en cemento rígido, dando así solución al problema del usuario . '),(533,1,'2023-11-30','03:43:34','39016670','Usuario reporta que en la calle 14 con carrera 3, se encuentra un vertimiento de aguas negras afectando la comunidad.   Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.    En visita técnica se encontraron tres manjoles tapados y rebosados vertiendo aguas negras q afectaban la comunidad, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza, sondeándolos con varilla y sacándoles gran cantidad de sedimentos y elementos solidos que obstruían su normal funcionamiento, dando así solución al problema de la comunidad. ');
