Usuaria manifiesta tubo del alcantarillado reventado y brotando aguas negra y excremento en la calle afectado la salud y el medio ambiente, por lo tanto generar visita técnica con el área encargada.  
En visita técnica se procedió a reemplazar 6 metros de tubería que se encontraba partida y totalmente destruido, a si como se le hizo mantenimiento a un manjol sondeándolo con varilla. 