En visita técnica se encontraron cuatro metros de tubería pvc de 3 pulgadas  destruida y un collarín de 3" desconectado, por lo que la tubería fue reemplazada por una nueva, así como como el collarín fue reinstalado, de igual manera se le realizo mantenimiento y limpieza de los manjoles del sector sondeándolos con varilla, dando así solución al problema.  