En visita técnica se encontraron dos registros tapados y rebosados vertiendo aguas negras que afectaban la comunidad, por q se procedió a su limpieza y mantenimiento, sondeándolos con varilla y sacandoles  gran cantidad de sedimentos y elementos solidos que obstruían su normal funcionamiento, dando   así solución a la comunidad.   