Usuario reporta que hay un manjol rebosado y vertiendo aguas negras. Por lo tanto generar visita técnica por el área encargada.    En visita técnica realizada por el área encargada se encontró un manjol tapado y rebosado, por lo que se procedió a su  mantenimiento y limpieza sondeándolo con varilla, dando así solución al problema de la comunidad. 