En visita técnica realizada por el área encargada, se encontró un tramo de tres metros de tubería de 3" destruido que causaba la fuga de agua potable y y un collarín en mal estado, por lo que se procedió luego de la excavación a cambiar todos lo materiales destruidos y reemplazarlos por nuevos, dando a si fin al problema de la comunidad.  