En visita técnica realizada por el área encargada se encontraron dos manjoles tapados y rebosados vertiendo aguas negras afectando la comunidad, por lo que se procedió a su mantenimiento y limpieza sondeandolos con varilla, sacandoles gran cantidad de sedimentos que afectaban su normal funcionamiento, dando así solución al problema.