EN EL MOMENTO  DE LA REVISIÓN SE PROCEDE A REALIZAR LAS PRUEBAS TIEMPO POTENCIA A LA MEDIDOR EL CUAL TIENE UN FUNCIONAMIENTO NORMAL, SE REALIZO PRUEBA EN VACIÓ Y NO TIENE FUGA DE ENERGÍA, LO  CUAL REFLEJA  EL  QUE CONSUMO ES REAL, A LA FECHA  LA LECTURA ES DE 19205 KW; SE DETECTA QUE UNA  NEVERA ETA CONSUMIENDO MAS DE LO NORMAL, 3.5 AMP.
PRUEBA A=0,82  V=127,2 KD=600  T=279,65  R=1,02
   