SE HIZO LA VERIFICACION DEL SERVICIO DE AGUA 
EL CONTADOR ESTA EN BUEN ESATDO HASTA EL MEDIDOR ESTA LLEGANDO EL AGUA Y SE DEJO CONSTANCIA QUE LA CASA ESTA SOLA.
PROTOCOLO 10-015323
LECTURA 857 METROS 