EN EL MOMENTO DE LA REVISION Y VISITA TÉCNICA SE INSPECCIONA INSTALACIONES ELÉCTRICA Y FUNCIONA NORMAL, SE INSTALAN SELLOS DE LA BORNERA #307863SE TOMA CENSO DE CARGA TENIENDO UN TV DE 100W, UNA LICUADORA DE 350W, 3 BOMBILLOS AHORRADORES DR 25W, UNA NEVERA DE 350W.
A- 1.51
V- 125
KD- 3200
R- 0.90  