se realiza  la revisión de acometida e instalaciones interna de la vivienda y se evidencia que no cumple con el  articulo 28 RETIE, ya que cuenta  con dos circuitos y la  mínima  establecido es de 3 circuitos de de 20 A   cada uno  para viviendas residenciales, lo cual se prestara  para  que pueda presentar falla en el funcionamiento de la instalación eléctrica y por ende  en los  equipos, ya que los circuitos estarán sobrecargados y mas aun al alimentar simultáneamente otra vivienda(son dos apartamentos). adicionalmente la instalación eléctrica se encuentra en cable Duplex lo cual técnicamente no es recomendado debido a que el cable Duplex  no soporta cargas de consumo elevado como lo es un refigerador.