 SE RECOMIENDA INDEPENDIZAR  LOS TRES LOCALES  PARA QUE NO HALLA  INCONVENIENTES  EN UN FUTURO CON EL CONSUMO ,  EN EL MOMENTO DE LA VISITA  SE PROCEDE A REALIZAR  REVISIÓN TÉCNICA  POR ALTO CONSUMO  POR SOLICITUD DEL USUARIO Y EFECTIVAMENTE  EL EQUIPO DE MEDIDA  SE ENCUENTRA  NORMAL  YA QUE EN LA S PRUEBAS  QUE SE REALIZARON  DE TIEMPO POTENCIA  DIO DENTRO DEL RANGO R= 095 COMO RESULTADO SE REALIZAN  PRUEBAS AL VACIÓ  Y NO TIENE FUGAS  DE ENERGÍA  EL CONSUMO ES REAL  PORQUE TIENE TRES LOCALES   COMERCIALES CON 0,64 UN SOLO MEDIDOR  V= 125,1 123.0 123.8 123,9 Kd= 75 I= 5.200.45 6,29 T 6482X5=324,1 CONSUMO REAL R= 095 EL MEDIDOR  NO. 22242734 SE ESTA DANDO SERVICIO A LOS TRES LOCALES COMERCIAL.