EN EL MOMENTO DE LA REVISIÓN SE PROCEDE A REALIZAR LAS PRUEBAS TIEMPO POTENCIA A LA MEDIDOR EL CUAL TIENE UN FUNCIONAMIENTO NORMAL, SE REALIZO PRUEBA EN VACIÓ Y NO TIENE FUGA DE ENERGÍA, LO CUAL REFLEJA EL QUE CONSUMO ES REAL, A LA FECHA LA LECTURA ES DE 19205 KW; SE DETECTA QUE UNA NEVERA ETA CONSUMIENDO MAS DE LO NORMAL, 3.5 AMP. PRUEBA A=0,82 V=127,2 KD=600 T=279,65 R=1,02	