SE REALIZO LA REVISION DEL MEDIDOR Y SE RETOMO LA LECTURA 2038 METROS, SE LE RECOMINEDA A EL DUEÑO QUE HAGA UNA REVISION INTERNA PARA VERIFICAR QUE NO HAYAN FUGAS INTERNAS YA QUE FUNCIONA UNA RECIDENCIA Y VARIOS LOCALES  