EN EL MOMENTO DE LA VISITA SE REALIZA LA REVISIÓN DEL ESTADO DEL MEDIDOR    
 N°19218268 CON LECTURA ACTUAL:17846 Y SE REALIZA PRUEBAS DE TIEMPO POTENCIA PARA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL MEDIDOR Y FUNCIONA NORMAL, ES DECIR EL CONSUMO DEL PREDIO ES REAL, SE REALIZA CON PRUEBAS CON CARGA DE UN VENTILADOR DE 150W, EL ENCARGADO MANIFIESTA QUE LA CONSTRUCCIÓN EN EL MOMENTO SE ENCUENTRA PARADA, VER REGISTRO FOTOGRAFICO.