EN EL MOMENTO DE LA REVISIÓN TÉCNICA, SE REALIZA PRUEBAS DE TIEMPO POTENCIA AL MEDIDOR 101009947 TRIFASICO EL CUAL FUNCIONA NORMAL Y NO PRESENTA DAÑO ALGUNO, SE TOMA REGISTRO FOTOGRÁFICO, DEL CONSUMO DEL BANCO TENIENDO 64.31 AMPERIOS, SE REALIZARON PRUEBAS DE FUGA DE ENERGÍA INTERNA 3AMP. SE LE INFORMA AL USUARIO REALIZAR ADECUACIONES QUE REFERENTES A LA FUGA DE ENERGIA, SE REALIZA CENSO DE CARGA Y CUENTA CON 4 AIRES ACONDICIONADOS DE 1200W, 1 DESPENSADOR DE AGUA DE 450W, 8 COMPUTADORES DE MESA 100W, 1 IMPREORA DE 75W, UN WIFI DE 85W, 30 BOMBILLOS DE 25 W. VER EL REGISTRO FOTOGRAFICO. V=118.3 V=21.67 A=17.98 T=70.08 KD=1000 V=107.8 A=24.66 N=146 RTP=1.01	