En el momento de la visita se realizó revisión del medidor monofásico número 190 11210 972 para verificar el estado de la medida y efectivamente la ciudad de tiempo potencia registra normal la lectura es de 1758 se le realizó pruebas en vacío y no tiene fuga de energía se le informa al usuario del consumo del predio y el real de registro fotográfico se realiza centro de carga en el momento tiene un bombillo de 20w un equipo de 100w un sartén de 1300 w y se le realizaron otras pruebas para comprobar que los w del medidor registra normal