se reviso la acometida y se encuentra apta para el servicio de energia por matricula nueva, medidor electronico monofasico #protocolo 19081730 y se instalaron sellos de seguridad al medidor #307567. nota favor corregir el nuevo # de protocolo. jhonnier garcia