en el momento de la visita se realiza revisión al medidor # 15765997 con lectura 6781 kw, se realizo pruebas de tiempo y potencia a la medida y efectivamente funciona normal se le informa a la usuaria que debe realizar adecuaciones a la caja de distribución y caja de medidor debido que no cumple norma retie el predio no tiene sistema de polo a tierra, se le informa instalar s.p.t. en un plazo no mayor a 20 días hábiles de lo contrario la empresa no se hace responsable de cualquier inconveniente que se presente, se realizo pruebas en vacío y efectivamente no tiene fugas de energía y tiene 2 electrobombas de 1500w, 1 compresor de 2300w, 4 bombillos ahorradores de 25 w, 1 nevera de 350w.	