Se reviso la acometida y se encuentra acta para el servicio de energía. medidor electrónico monofásico 2 protocolo#19819915 circuito#3 transformador # 3.10 Se reviso la acometida y se encuentra acta para el servicio de energía. medidor electrónico monofásico 2 protocolo#19819915 circuito#3 transformador # 3.10 código de ruta 71025	 de ruta 71025	