SE REALIZARON LAS PRUEBAS DE TIEMPO Y POTENCIA A EL MEDIDOR Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESATDO, R- 1.07 EN EL MOMENTO DE LA DE LA REVISION ESTABA CON UNA CARGA DE 10.35 AMP, SE REALIZAN PRUEBAS EN VACIO Y NO TIENE FUGA, EL CONSUMO ES REAL 
PRUEBAS: 24,07X5=120.35 A- 2.74 V- 127.96 KD- 400 R- 1.07