En el momento de la visita el predio se encontro sin servicio de energia debido que la acometida no tiene conector, se le informo al usuario hacer la respectiva compra del conector bimetalico para instalar y no fue posible, se empalma cable acometida en la fase a la red abierta y el predio queda con servicio de energia normal medidor # 31113198 monofasico no tiene tapa bornera, se le informa hacer cambio de medidor