EN EL MOMENTO DE LA VISITA SE REALIZA LA REVISIÓN POR PETICIÓN DEL USUARIO POR ALTO ALTO CONSUMO, SE REALIZAN PRUEBAS DE TIEMPO POTENCIA Y EFECTIVAMENTE FUNCIONA NORMAL, SE REALIZA CENSO DE CARGA Y TIENE UNA NEVERA 350W, 1 TV 100W, 8 BOMBILLOS AHORRADORES DE 20W, 1 LAVADPRA DE 350W, VER REGISTRO FOTOGRÁFICO, SE REALIZARON PRUEBAS EN VACIO Y NO TIENE FUGAS. A=2.29 T=64.6 V=118,5 N=17 kd=3200 R=1.09 CONSUMO REAL	