SE   REALIZO DE TIEMPO POTENCIA PARA VERIFICAR EL ESTADO DEL  MEDIDOR, LA MEDIDA Y SU FUNCIONAMIENTO ES NORMAL: 0,97 NO PRESENTA FUGAS DE ENERGÍA, SE LE INFORMA AL USUARIO QUE EL CONSUMO ES REAL. SE REALIZO CENSO DE CARGA; SE DETECTO UN ENFRIADOR QUE ESTA GENERANDO MAS CONSUMO DE LO NORMAL, 5,6 AMP 
PRUEBAS:
A: L.1= 1,05      F:  L.1=120,1    F: L.2=118,6
                      
 A:  L.2=,10
A=3,15              
Rd:400 T=24,46x5=122,3=097