SE REVISO EL MEDIDOR DE ENERGÍA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO SE LE RETOMO LECTURA DEL MEDIDOR LECTURA ACTUAL.12063 SE LE TOMO AMPERAJE TIENE 4.86 AMP, SE REALIZO PRUEBAS DE TIEMPO POTENCIA AL MEDIDOR Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO  R=1.02. SE REALIZO PRUEBA EN VACIÓ Y NO PRESENTA FUGA DE ENERGÍA, EL CONSUMO ES REAL. 