El momento de la revisión se realiza y se realizan instalaciones que en general del predio y no cumple norma ya que tiene una caja de taco que no cumplen normas RETIE y no tiene barraje de sistema Polo a tierra y el predio no cuenta con el spt, predio tiene un solo circuito para toda la casa el cual se le informa al usuario hacer adecuaciones pertinentes tanto en las instalaciones internas y realizar 3 circuitos independientes para la casa y se le informa al usuario instalar el cable concéntrico independiente ya que se encuentra conectado a la acometida de un apartamento de enseguida el cual puede causar sobrecarga y puede causar inconvenientes con el servicio en el predio se revisa la nevera y se encuentra funcionando normal y demás electrodomésticos la atención del predio llega a 120.2 voltios de registro fotográfico.