SE RECOMIENDA INDEPENDIZAR LOS TRES LOCALES PARA QUE NO HALLA INCONVENIENTES EN UN FUTURO CON EL CONSUMO , EN EL MOMENTO DE LA VISITA SE PROCEDE A REALIZAR REVISIÓN TÉCNICA POR ALTO CONSUMO POR SOLICITUD DEL USUARIO Y EFECTIVAMENTE EL EQUIPO DE MEDIDA SE ENCUENTRA NORMAL YA QUE EN LA S PRUEBAS QUE SE REALIZARON DE TIEMPO POTENCIA DIO DENTRO DEL RANGO R= 095 COMO RESULTADO SE REALIZAN PRUEBAS AL VACIÓ Y NO TIENE FUGAS DE ENERGÍA EL CONSUMO ES REAL PORQUE TIENE TRES LOCALES COMERCIALES CON 0,64 UN SOLO MEDIDOR V= 125,1 123.0 123.8 123,9 Kd= 75 I= 5.200.45 6,29 T 6482X5=324,1 CONSUMO REAL R= 095 EL MEDIDOR NO. 22242734 SE ESTA DANDO SERVICIO A LOS TRES LOCALES COMERCIAL.