EN EL MOMENTO DE LA VISITA DE REVISION TÉCNICA, SE INSPECCIONO CAJA DE DISTRIBUCIÓN E INSTILLATION ELÉCTRICA DEL PREDIO EL CUAL CUMPLE LA NORMA RETIE, SE REALIZA PRUEBA DE TIEMPO POTENCIA AL MEDIDOR INSTALADO #19085509 EL CUAL FUNCIONA NORMAL CON LA ENERGIZE CONECTADA, SE REALIZA CENSO DE CARGA Y CUENTA CON UNA NEVERA DE 350W, 3 BOMBILLOS LED DE 15W, TELEVISOR DE 100W, SE INSTALA SELLO DE TAPA BORNERA SE TOMA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA REVISION FIRMA LA PROPIETARIA A=0,49 V=104 T=126.18 KD=3200IMP/KWM R=1.04 MEDIDRO MONOFASICO SELLO DE TAPA BORNERA #307864