se realiza la revisión de acometida e instalaciones interna de la vivienda y se evidencia que no cumple con el articulo 28 RETIE, ya que cuenta con dos circuitos y la mínima establecido es de 3 circuitos de de 20 A cada uno para viviendas residenciales, lo cual se prestara para que pueda presentar falla en el funcionamiento de la instalación eléctrica y por ende en los equipos, ya que los circuitos estarán sobrecargados y mas aun al alimentar simultáneamente otra vivienda(son dos apartamentos). adicionalmente la instalación eléctrica se encuentra en cable Duplex lo cual técnicamente no es recomendado debido a que el cable Duplex no soporta cargas de consumo elevado como lo es un refrigerador.	