SE REALIZO DE TIEMPO POTENCIA PARA VERIFICAR EL ESTADO DEL MEDIDOR, LA MEDIDA Y SU FUNCIONAMIENTO ES NORMAL: 0,97 NO PRESENTA FUGAS DE ENERGÍA, SE LE INFORMA AL USUARIO QUE EL CONSUMO ES REAL. SE REALIZO CENSO DE CARGA; SE DETECTO UN ENFRIADOR QUE ESTA GENERANDO MAS CONSUMO DE LO NORMAL, 5,6 AMP PRUEBAS: A: L.1= 1,05 F: L.1=120,1 F: L.2=118,6 A: L.2=,10 A=3,15 Rd:400 T=24,46x5=122,3=097