en el momento de la visita y revisión técnica y se realiza pruebas a medidor para comprobar el estado del medidor y efectivamente funciona normal, se toma censo de carga y tine un tv de 10w, un aire de 2200 w, 3 bombillos ahorrador de 15 w, 1 lavadora de 450 w. ver registro fotográfico.
el consumo es real v= 131.0   a=1.10  KD=400  N=5 T=0239.15 
sin fugas r= 1.06     133.1     0.24 
                      132.05    1.34 