El equipo técnico operativo encargado del mantenimiento y reparación de los sistemas de Acueducto de la empresa COOASEO Majagual, hizo la respectiva revisión técnica, en la vivienda del usuario MENDEZ SANCHEZ VIKY GISELA , apartamento del piso #2 con matrícula 918, donde se requirió la intervención en la acometida, que enlaza con la instalación interna general del inmueble del usuario, posterior a esto, se pudo identificar un taponamiento causado por sedimentación acumulada, razón por la cual había obstrucción en el paso de agua, por tanto se procedió mediante la intervención técnica con mecanismos de inyección de aire a presión, el destaponamiento de la tubería y así poder permitir la circulación del agua.