El equipo técnico operativo encargado del mantenimiento y reparación de los sistemas de Acueducto de la empresa COOASEO Majagual, visito el inmueble del usuario BUELVAS FERNANDO donde se pudo evidenciar que la vivienda no tiene conexión en la acometida del tubo madre, razón por la cual, no se está haciendo uso de este servicio, por tanto, se procederá con la refacturación en el cobro del servicio de acueducto al usuario con matricula 2197, con fin de generar un convenio de pago.