DE ACUERDO A VICITA TECNICA # 293 Se hace verificación y visita donde se encuentran deficiencia con el servicio, por lo cual se suelta el medidor y se revisan los filtros del mismo, SE REMITE AL AREA RESPONSABLE PARA EL AJUSTE EN LA FACTURA 