El operador se desplazó al inmueble con el fin de atender la orden. En terreno, el funcionario procedió a inspeccionar el cuadro de micromedición y constató que las tuberías, el registro y los acoples de la acometida se encuentran en perfectas condiciones operativas, sin presentar filtraciones de agua, por lo cual no se evidenció necesidad técnica ni viabilidad para mover el registro. No obstante, se observó que la tapa protectora del cuadro de medición se encontraba averiada. De inmediato, el operario ejecutó la labor de mantenimiento, retiró el elemento dañado y cambió la tapa del medidor por un accesorio nuevo y reglamentario, dejando el cuadro plenamente protegido y asegurado.